CREATE TABLE "MP" (
  "ID" double precision,
  "Источник" text,
  "Проверено_(да/нет)" text NULL,
  "Проверяющий" text NULL,
  "Станция" text,
  "Серия_турбин" text NULL,
  "Тип_турбины" text,
  "Турбина" text,
  "№_станционный" text NULL,
  "№_заводской" text NULL,
  "Итерация" double precision,
  "Тип ТА" text,
  "№ТА" text NULL,
  "Наименование_ТА" text,
  "Давление в отборе" text NULL,
  "Давление в отборе+" text NULL,
  "Примечание_давление_в_отборе" text NULL,
  "Температура в отборе" text NULL,
  "Температура в отборе+" text NULL,
  "Примечание_температура_в_отборе" text NULL,
  "Расход в отбор" text NULL,
  "Расход в отбор+" text NULL,
  "Примечание_расход_в_отбор" text NULL,
  "расход конденсата" text NULL,
  "расход конденсата+" text NULL,
  "Примечание_расход_конденсата" text NULL,
  "Тмпература ПВ ОК СВ перед ТА" text,
  "Примечание_тмпература_перед_ТА" text NULL,
  "Тмпература ПВ ОК СВ за ТА" text,
  "Примечание_тмпература_за_ТА" text NULL,
  "Тмпература КГП ТА" text,
  "Примечание_тмпература_КГП_ТА" text NULL
);

INSERT INTO "MP" ("ID","Источник","Проверено_(да/нет)","Проверяющий","Станция","Серия_турбин","Тип_турбины","Турбина","№_станционный","№_заводской","Итерация","Тип ТА","№ТА","Наименование_ТА","Давление в отборе","Давление в отборе+","Примечание_давление_в_отборе","Температура в отборе","Температура в отборе+","Примечание_температура_в_отборе","Расход в отбор","Расход в отбор+","Примечание_расход_в_отбор","расход конденсата","расход конденсата+","Примечание_расход_конденсата","Тмпература ПВ ОК СВ перед ТА","Примечание_тмпература_перед_ТА","Тмпература ПВ ОК СВ за ТА","Примечание_тмпература_за_ТА","Тмпература КГП ТА","Примечание_тмпература_КГП_ТА")
VALUES
(1,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПВД','5','ПВД-5','37.7',NULL,NULL,'382',NULL,NULL,'30.9',NULL,NULL,'420',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','214',NULL,'241',NULL,'224',NULL),
(2,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПВД','4','ПВД-4','22.8',NULL,NULL,'321',NULL,NULL,'38.3',NULL,NULL,'420',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','163',NULL,'214',NULL,'174',NULL),
(3,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПСВ','3','ПСВ-3','22.8',NULL,NULL,'321',NULL,NULL,'101.5',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'137',NULL,'150',NULL,'155',NULL),
(4,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','11.8',NULL,NULL,'247','281','при переключении отбора на отбор. совмещенный с ПВД№4','12.3',NULL,NULL,'354.9',NULL,NULL,'146',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(5,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.3',NULL,NULL,'190','332','с учетом пара с концевых уплотнений;','21.4','5.1','с учетом пара с концевых уплотнений;','352.4',NULL,NULL,'134',NULL,'146',NULL,'151',NULL),
(6,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.6',NULL,NULL,'208',NULL,NULL,'13.3',NULL,NULL,'241.4',NULL,NULL,'130',NULL,'132',NULL,'137',NULL),
(7,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.6',NULL,NULL,'208',NULL,NULL,'156.5',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'127',NULL,'137',NULL,'139',NULL),
(8,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2;','205',NULL,NULL,'20.3',NULL,NULL,'221.3',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(9,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2;','205',NULL,NULL,'217.3',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'70',NULL,'127',NULL,'130',NULL),
(10,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'304','337','при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений;','1.9',NULL,NULL,'221.3',NULL,'расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 32.0 т/ч','53',NULL,'60',NULL,'81',NULL),
(11,'СЗ №ВН/27390 от 23.08.2023',NULL,NULL,'Якутская ГРЭС-2',NULL,'Т','Т-80/100-12.8','1, 2','31804',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'218.2',NULL,NULL,'221.3',NULL,'расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 32.0 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(12,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'Контур ВД',NULL,'Контур ВД','62.71','67.7','с учетом допустимого отклонения;','497.5','499','с учетом допустимого отклонения;','293.4',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(13,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'Контур НД',NULL,'Контур НД','7.01','7.7','с учетом допустимого отклонения;','236',NULL,NULL,'72',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(14,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'184','216','при питании коллектора уплотнений от резервного источника;','1',NULL,NULL,'361.7',NULL,NULL,'51',NULL,'53',NULL,'102',NULL),
(15,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'ЭУ',NULL,'ЭУ','0.97',NULL,NULL,'140',NULL,NULL,'1','0.35','расход пара на один ЭО;','361.7',NULL,NULL,'50',NULL,'51',NULL,'98',NULL),
(16,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'ЭО',NULL,'ЭО','0.97',NULL,NULL,'225',NULL,NULL,'0.9',NULL,'рабочий пар на ЭО. ЭУ.','361.7',NULL,NULL,'49',NULL,'50',NULL,'98',NULL),
(17,'СЗ №ВН/11631 от 30.04.2024',NULL,NULL,'Южно-Якутская ТЭС (ТЭС Чульман)',NULL,'К','К-93-6.1-SF',NULL,'33513',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'49',NULL,NULL,'358.8',NULL,NULL,'361.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ;','–',NULL,'49',NULL,'49',NULL),
(18,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'Контур ВД',NULL,'Контур ВД','77.4','82.4','сигнал «Велико» при значении 83.4 кгс/см2;','535',NULL,'с учетом допустимого отклонения +5 °С','235.6',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(19,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'Контур НД',NULL,'Контур НД','6.11',NULL,'±0.2','220',NULL,NULL,'59.6',NULL,'от паропровода контура НД подается рабочий пар на ЭО и ЭУ в количестве 0.9 т/ч и 0.35 т/ч соответственно и на коллектор уплотнений в количестве 0.5 т/ч. Дополнительно в перепускные трубопроводы НД подается пар от штоков клапанов ВД с расходом 1.12 т/ч. На трубопроводе отсоса пара от штоков клапанов требуется установка охладителя пара для снижения температуры до 220 °С.','–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(20,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.5',NULL,NULL,'249',NULL,'с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0.10 т/ч;','173.5',NULL,'с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0.10 т/ч;','3000',NULL,NULL,'131',NULL,'133',NULL,'136',NULL),
(21,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Давление срабатывания предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2;','249',NULL,NULL,'252.6',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'75',NULL,'131',NULL,'131',NULL),
(22,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ОКБ',NULL,'ОКБ','–',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'620',NULL,NULL,'70',NULL,'88',NULL,'93',NULL),
(23,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'255',NULL,'при питании коллектора уплотнений от резервного источника 13 кгс/см2 и 250 °С. При питании коллектора уплотнений от контура НД температура в ПС 
составит ~ 245 °С;','0.78',NULL,NULL,'283.2',NULL,NULL,'61',NULL,'64',NULL,'102',NULL),
(24,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ЭУ',NULL,'ЭУ','0.97',NULL,NULL,'199',NULL,NULL,'0.63',NULL,'сумма ПВС. Расход рабочего пара 0.35 т/ч;','283.2',NULL,NULL,'58',NULL,'61',NULL,'50',NULL),
(25,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'ЭО',NULL,'ЭО','0.97',NULL,NULL,'208','250','при питании коллектора уплотнений от резервного источника 13 кгс/см2 и 250 °С. При питании коллектора уплотнений от контура НД температура в ПС 
составит ~ 245 °С;','0.9',NULL,'расход пара на один ЭО','283.2',NULL,NULL,'49',NULL,'58',NULL,'50',NULL),
(26,'СЗ №ВН/44936 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Хабаровская ТЭЦ-4','Т-50','Т','Т-50_70-7.5','1, 2','33511. 33512',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'280.7',NULL,NULL,'283.2','308.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(27,'СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-4','Р-50','Р','Р-50-12.8/1.5','9','27602',1,'ПВД','3','ПВД-3','47.1',NULL,NULL,'403','410','с учетом пара с концевых уплотнений. При работе с отключенными ПВД температура пара составляет 491 °С.','17.9','1.55','с учетом пара с концевых уплотнений. При работе с отключенными ПВД температура пара составляет 491 °С.','400',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','225',NULL,'248',NULL,'234',NULL),
(28,'СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-4','Р-50','Р','Р-50-12.8/1.5','9','27602',1,'ПВД','2','ПВД-2','32.2',NULL,NULL,'370',NULL,NULL,'21.5',NULL,NULL,'400',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','203',NULL,'225',NULL,'214',NULL),
(29,'СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-4','Р-50','Р','Р-50-12.8/1.5','9','27602',1,'ПВД','1','ПВД-1','19',NULL,'давление срабатывания предохранительного производственного отбора (ЭСЗПрО);','356',NULL,NULL,'25.1',NULL,NULL,'400',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','162',NULL,'203',NULL,'174',NULL),
(30,'СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-4','Р-50','Р','Р-50-12.8/1.5','9','27602',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'365',NULL,NULL,'3.7',NULL,NULL,'397.6',NULL,NULL,'33',NULL,'67',NULL,'81',NULL),
(31,'СЗ №ВН/11503 от 18.04.2023',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-4','Р-50','Р','Р-50-12.8/1.5','9','27602',1,'Выхлоп',NULL,'Выхлоп','19',NULL,'давление срабатывания предохранительного производственного отбора (ЭСЗПрО);','356',NULL,NULL,'392.6',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(32,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПВД','7','ПВД-7','37',NULL,NULL,'381','394','с учетом пара со штоков клапанов;','25.1','1.8','с учетом пара со штоков клапанов;','525',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара;','214',NULL,'237',NULL,'224',NULL),
(33,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПВД','6','ПВД-6','24.9',NULL,NULL,'331',NULL,NULL,'31.9',NULL,NULL,'525',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара;','183',NULL,'214',NULL,'195',NULL),
(34,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПВД','5','ПВД-5','13.4',NULL,NULL,'257',NULL,NULL,'19.5',NULL,NULL,'525',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара;','162',NULL,'183',NULL,'174',NULL),
(35,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','13.4',NULL,NULL,'276',NULL,'с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6;','16.7',NULL,NULL,'499.4',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(36,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.2',NULL,NULL,'203','370','с учетом пара с концевых уплотнений;','10.1','4.5','с учетом пара с концевых уплотнений;','499.4',NULL,NULL,'146',NULL,'158',NULL,'163',NULL),
(37,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.3',NULL,NULL,'203',NULL,NULL,'34.2',NULL,NULL,'499.4',NULL,NULL,'136',NULL,'146',NULL,'151',NULL),
(38,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.9',NULL,'при одноступенчатом подогреве сетевой воды.','203',NULL,NULL,'31.2',NULL,NULL,'499.4',NULL,NULL,'129',NULL,'135',NULL,'140',NULL),
(39,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.9',NULL,'при одноступенчатом подогреве сетевой воды.','203',NULL,NULL,'211.8',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'136',NULL,'137',NULL),
(40,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2;','203',NULL,NULL,'36',NULL,NULL,'394.1',NULL,NULL,'59',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(41,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2;','203',NULL,NULL,'363.2',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'131',NULL),
(42,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'384',NULL,NULL,'0.8','1.6','от резервного источника;','394.1',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ;','49',NULL,'59',NULL,'102',NULL),
(43,'СЗ №ВН/2968 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Уфимская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-110/120-12.8-NG','7','31315',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'304.4',NULL,NULL,'394.1',NULL,NULL,'–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(44,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'ПВД','3','ПВД-3','25.9',NULL,NULL,'397',NULL,NULL,'13.5',NULL,NULL,'190',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(45,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'ПВД','2','ПВД-2','17.1',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'8.7',NULL,NULL,'190',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(46,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','17.1',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'9.1',NULL,NULL,'190',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(47,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','17.1','14.5','параметры пара в камере отбора
давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО)','385','331','параметры пара в камере отбора
максимальное значение при наличии производственного отбора пара','70',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(48,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'ПНД','1','ПНД-1','6.2',NULL,NULL,'311','420','с учетом пара с концевых уплотнений (отбор из турбины на данном режиме отсутствует. для подогрева основного конденсата в П1 требуется расход пара из уплотнений в количестве ~2.0 т/ч. при этом в проточную часть может поступать пар из уплотнений с данной температурой в количестве ~0.3 т/ч)','9.3','3.3','максимальный расход пара с концевых уплотнений','180.9',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(49,'СЗ №ВН/1101 от 03.02.2017',NULL,NULL,'Улан-Удэнская ТЭЦ-1','ПР-30','ПР','ПР-30-90/10/1.3','6','21601',1,'Т-отбор (Выхлоп)',NULL,'Т-отбор (Выхлоп)','2.8',NULL,NULL,'292',NULL,NULL,'144.4',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(50,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2018',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПВД','7','ПВД-7','48.5',NULL,NULL,'419',NULL,NULL,'28.3','1.1','пар из концевых уплотнений','470',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','–',NULL,'255',NULL,'–',NULL),
(51,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2019',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПВД','6','ПВД-6','32.6',NULL,NULL,'364',NULL,NULL,'36.6',NULL,NULL,'470',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','–',NULL,'230',NULL,'–',NULL),
(52,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2020',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПВД','5','ПВД-5','18',NULL,NULL,'336',NULL,NULL,'32','3.5','пар из концевых уплотнений','470',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','–',NULL,'201',NULL,'–',NULL),
(53,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2021',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','18',NULL,NULL,'336',NULL,NULL,'300',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(54,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2022',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','18',NULL,NULL,'336',NULL,NULL,'37.3','2','пар с уплотнений штоков клапанов','415',NULL,NULL,'–',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(55,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2023',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПНД','4','ПНД-4','5.3',NULL,NULL,'243',NULL,NULL,'24.8',NULL,NULL,'415',NULL,NULL,'–',NULL,'146',NULL,'–',NULL),
(56,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2024',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПНД','3','ПНД-3','3.5',NULL,NULL,'229',NULL,NULL,'22.1',NULL,NULL,'415',NULL,NULL,'–',NULL,'132',NULL,'–',NULL),
(57,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2025',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.5',NULL,NULL,'229',NULL,NULL,'130',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'–',NULL,'130',NULL,'–',NULL),
(58,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2026',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПНД','2','ПНД-2','2.8',NULL,NULL,'229',NULL,NULL,'21.4',NULL,NULL,'318.8',NULL,'без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч','–',NULL,'124',NULL,'–',NULL),
(59,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2027',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,NULL,'229',NULL,NULL,'199.7',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'–',NULL,'130',NULL,'–',NULL),
(60,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2028',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','0.384',NULL,NULL,'190',NULL,NULL,'9.1',NULL,NULL,'318.8',NULL,'без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч','–',NULL,'86',NULL,'–',NULL),
(61,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2029',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'ОПУ',NULL,'ОПУ','1.1',NULL,NULL,'191','242','при подаче пара от резервного источника питания','4.6',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'87',NULL,'–',NULL),
(62,'СЗ ВН№/10251 от 05.09.2030',NULL,NULL,'Улан-Баторская ТЭЦ-4','ПТ-80','ПТ','ПТ-80/100-12.8/1.3','1',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.15',NULL,NULL,'150',NULL,NULL,'303.2',NULL,NULL,'318.8',NULL,'без учёта добавки ХОВ. При останове насосов ПНД №2 добавляется ~ 51.5 т/ч','–',NULL,'54',NULL,'–',NULL),
(63,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПВД','7','ПВД-7','39.5',NULL,NULL,'382',NULL,NULL,'21.5',NULL,NULL,'525',NULL,NULL,'219',NULL,'238',NULL,'230',NULL),
(64,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПВД','6','ПВД-6','28.9',NULL,NULL,'345',NULL,NULL,'30',NULL,NULL,'525',NULL,NULL,'190',NULL,'219',NULL,'202',NULL),
(65,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПВД','5','ПВД-5','16.8',NULL,NULL,'280',NULL,NULL,'24',NULL,NULL,'525',NULL,NULL,'162',NULL,'190',NULL,'180',NULL),
(66,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','16.8',NULL,NULL,'280',NULL,NULL,'12.8',NULL,NULL,'525',NULL,NULL,'157',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(67,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПНД','4','ПНД-4','8.8',NULL,NULL,'216','242','с паром концевых уплотнений','18.4','3.7','при подаче пара от резервного источника','525',NULL,NULL,'148',NULL,'157',NULL,'163',NULL),
(68,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.7',NULL,NULL,'198',NULL,NULL,'32.2',NULL,NULL,'498',NULL,NULL,'137',NULL,'148',NULL,'153',NULL),
(69,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПНД','2','ПНД-2','4.2',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2','198',NULL,NULL,'31',NULL,NULL,'490',NULL,NULL,'129',NULL,'137',NULL,'142',NULL),
(70,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','4.2',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2','198',NULL,NULL,'232.1',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'138',NULL,'140',NULL),
(71,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2','198',NULL,NULL,'27.1',NULL,NULL,'313',NULL,NULL,'61',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(72,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 (уточняется в рамках рабочего проектирования) максимальное давление в камере отбора пара на ПНД2 и ПСГ2 составит 3.9 кгс/см2','198',NULL,NULL,'349',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'131',NULL),
(73,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'353',NULL,'при подаче пара от резервного источника','2.5',NULL,NULL,'313',NULL,NULL,'49',NULL,'61',NULL,'102',NULL),
(74,'СЗ №ВН/21142 от 21.12.2021',NULL,NULL,'Среднеуральская ГРЭС','Т-100','Т','Т-120/120-12.8','6, 7','31208. 31209',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'310',NULL,NULL,'313','337','с учетом добавки ХОВ. При останове насосов ПНД3 добавляется ~ 22 т/ч. при останове насосов ПНД3 и ПНД2 добавляется ~ 42 т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(75,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПВД','7','ПВД-7','36',NULL,NULL,'381',NULL,NULL,'21.9',NULL,NULL,'520',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара','218',NULL,'238',NULL,'228',NULL),
(76,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПВД','6','ПВД-6','25.9',NULL,NULL,'343',NULL,NULL,'29.4',NULL,NULL,'520',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара','189',NULL,'218',NULL,'201',NULL),
(77,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПВД','5','ПВД-5','14.9',NULL,NULL,'278',NULL,NULL,'23.6',NULL,NULL,'520',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара','165',NULL,'189',NULL,'178',NULL),
(78,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','-',NULL,NULL,'-',NULL,NULL,'-',NULL,NULL,'480.9',NULL,NULL,'–',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(79,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.9',NULL,NULL,'210','337','с учетом пара с концевых уплотнений','14','5.1','с учетом пара с концевых уплотнений','480.9',NULL,NULL,'145',NULL,'168',NULL,'167',NULL),
(80,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.1',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'30.7',NULL,NULL,'456.8',NULL,NULL,'135',NULL,'145',NULL,'150',NULL),
(81,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2','200',NULL,NULL,'31.6',NULL,NULL,'452.7',NULL,NULL,'130',NULL,'135',NULL,'139',NULL),
(82,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.8',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'221.2',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'136',NULL,'137',NULL),
(83,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2','200',NULL,NULL,'31.4',NULL,NULL,'351.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч','60',NULL,'124',NULL,'131',NULL),
(84,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'360',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'131',NULL),
(85,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'356',NULL,NULL,'2.4',NULL,NULL,'351.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(86,'СЗ №ВН/8080 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Стерлитамакская ТЭЦ','Т-100','Т','Т-121-12.8 ПР2','9','26527',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'315.6',NULL,NULL,'351.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 и ПНД№2 добавляется ~ 50.0 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(87,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПВД','7','ПВД-7',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(88,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПВД','6','ПВД-6',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(89,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПВД','5','ПВД-5',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(90,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(91,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(92,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПНД','4','ПНД-4',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(93,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПНД','3','ПНД-3',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(94,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПНД','2','ПНД-2',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(95,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПСГ','2','ПСГ-2',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(96,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПНД','1','ПНД-1',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(97,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПСГ','1','ПСГ-1',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(98,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'ПС',NULL,'ПС',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(99,'СЗ №ВН/18744 от 16.11.2021',NULL,NULL,'Смоленская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-130_145-12.8-NG','2, 3','31304',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(100,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПВД','7','ПВД-7','35.2',NULL,NULL,'371',NULL,NULL,'23.2',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','209',NULL,'232',NULL,'220',NULL),
(101,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','35.2',NULL,NULL,'371',NULL,NULL,'70',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(102,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПВД','6','ПВД-6','23.6',NULL,NULL,'322',NULL,NULL,'28.5',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','179',NULL,'209',NULL,'191',NULL),
(103,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПВД','5','ПВД-5','12.7',NULL,NULL,'248',NULL,NULL,'9.6',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','168',NULL,'179',NULL,'180',NULL),
(104,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','12.7','14.2','при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6;','284',NULL,'при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6;','22.6',NULL,NULL,'473.5',NULL,NULL,'156',NULL,'161',NULL,'190',NULL),
(105,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПНД','4','ПНД-4','6.9',NULL,NULL,'194','384','с учетом пара с концевых уплотнений;','7.9','4.4','с учетом пара с концевых уплотнений;','473.5',NULL,NULL,'145',NULL,'156',NULL,'161',NULL),
(106,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.1',NULL,NULL,'192',NULL,NULL,'29.2',NULL,NULL,'454.2',NULL,NULL,'135',NULL,'145',NULL,'150',NULL),
(107,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.8',NULL,NULL,'202',NULL,NULL,'21.8',NULL,NULL,'449',NULL,NULL,'130',NULL,'135',NULL,'139',NULL),
(108,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.8',NULL,NULL,'202',NULL,NULL,'212.1',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'134',NULL,'136',NULL),
(109,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.0 кгс/см2;','202',NULL,NULL,'23.3',NULL,NULL,'320.7',NULL,NULL,'61',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(110,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.0 кгс/см2;','202',NULL,NULL,'364.3',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(111,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'338','359','при подаче пара от резервного источника.','1.5',NULL,NULL,'320.7',NULL,'расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 42.0 т/ч','49',NULL,'61',NULL,'81',NULL),
(112,'СЗ №ВН/12804 от 27.04.2023',NULL,NULL,'Северная ТЭЦ-21','NG','Т','Т-100/120-12.8 NG','2','31309',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'316.4',NULL,NULL,'320.7',NULL,'расход без учета добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 42.0 т/ч','49',NULL,'–',NULL,'49',NULL),
(113,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'ПВД','5','ПВД-5','31.2',NULL,NULL,'392',NULL,NULL,'17.2',NULL,NULL,'240',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','–',NULL,'222',NULL,'–',NULL),
(114,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'ПВД','4','ПВД-4','17.1',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО)','328',NULL,NULL,'14.7',NULL,NULL,'240',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','–',NULL,'194',NULL,'–',NULL),
(115,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','17.1',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО)','328','316','значение температуры в камере отбора при отсутствии производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии производственного отбора.','150',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(116,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'ПНД','3','ПНД-3','5.6',NULL,NULL,'233','259','с учетом пара с концевых уплотнений;','11.9','2.6','с учетом пара с концевых уплотнений;','165',NULL,NULL,'–',NULL,'147',NULL,'–',NULL),
(117,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'ПНД','2','ПНД-2','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','207',NULL,NULL,'5.5',NULL,NULL,'143.2',NULL,NULL,'–',NULL,'124',NULL,'–',NULL),
(118,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'Т-отбор',NULL,'Т-отбор','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','207',NULL,NULL,'115',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(119,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','0.806',NULL,NULL,'189',NULL,NULL,'10.6',NULL,NULL,'123.6','129.6','с учетом добавки ХОВ ~ 6 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 16 т/ч;','–',NULL,'115',NULL,'–',NULL),
(120,'СЗ №ВН/3886 от 11.03.2019',NULL,NULL,'Северодвинская ТЭЦ-1','ПТ-30','ПТ','ПТ-30/40-8.8/1.3','1, 2',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.15','0.5','максимальное давление на конденсационных режимах;
максимальное давление на теплофикационных режимах с пропуском сетевой воды через основную поверхность конденсатора (режимы ухудшенного вакуума);','120',NULL,NULL,'122.6',NULL,NULL,'123.6','129.6','с учетом добавки ХОВ ~ 6 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 16 т/ч;','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(121,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПВД','7','ПВД-7','39.2',NULL,NULL,'384',NULL,NULL,'26.1',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','214',NULL,'237',NULL,'224',NULL),
(122,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','39.2',NULL,NULL,'384',NULL,NULL,'80',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(123,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.4',NULL,NULL,'334',NULL,NULL,'31.5',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','183',NULL,'214',NULL,'195',NULL),
(124,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПВД','5','ПВД-5','14.3',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'19.9',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','162',NULL,'183',NULL,'174',NULL),
(125,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','14.3',NULL,NULL,'260','284','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6;','19.2',NULL,NULL,'528.4',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(126,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.6',NULL,NULL,'200','277','с учетом пара с концевых уплотнений. На режимах с расходом свежего пара менее 30% (при нулевом расходе пара из отбора на ПНД №4) температура пара составляет 368 °С;','10.4','4.6','с учетом пара с концевых уплотнений. На режимах с расходом свежего пара менее 30% (при нулевом расходе пара из отбора на ПНД №4) температура пара составляет 368 °С;','528.4',NULL,NULL,'148',NULL,'158',NULL,'165',NULL),
(127,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.6',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'19.2',NULL,NULL,'505.1',NULL,NULL,'137',NULL,'148',NULL,'153',NULL),
(128,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПНД','2','ПНД-2','4.1',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'39.7',NULL,NULL,'496.7',NULL,NULL,'130',NULL,'137',NULL,'142',NULL),
(129,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'28.6',NULL,NULL,'323.6',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'130',NULL),
(130,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и составит 3.9 кгс/см2;','200',NULL,NULL,'370.8',NULL,NULL,'9000',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(131,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и составит 3.9 кгс/см2;','200',NULL,NULL,'370.8',NULL,NULL,'9000',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(132,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'345','365','при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений','1.75',NULL,NULL,'323.6','347.6','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 39.5 т/ч','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(133,'СЗ №ВН/8333 от 23.03.2023',NULL,NULL,'Самарская ТЭЦ','NG','Тп','Тп-124-12.8 NG','4','31307',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'319.5',NULL,NULL,'323.6','347.6','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 39.5 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(134,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'Контур ВД',NULL,'Контур ВД','103.4',NULL,'значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ;','530',NULL,'значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ и учета допускаемых отклонений для длительной эксплуатации (текущее максимальное значение составляет 510 ºС с допускаемым дополнительным отклонением + 5 ºС);','227.4',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(135,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'Контур НД',NULL,'Контур НД','16.1',NULL,'значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ;','291',NULL,'значение требует уточнения по результатам итерационных расчетов КУ – ПТУ;','57.6',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(136,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','10',NULL,NULL,'231',NULL,NULL,'40',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(137,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.2',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'115',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(138,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','200',NULL,NULL,'230',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(139,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'213',NULL,NULL,'0.96',NULL,'при проектных зазорах в переднем концевом уплотнении цилиндра','277.2','302.2','с учетом добавки ХОВ ~ 25 т/ч;','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(140,'СЗ №ВН/19375 от 16.12.2019',NULL,NULL,'Пермская ТЭЦ-9','Т-60','Т','Т-60/66-10.2','10',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.11','0.15','представлено значение при нормальной эксплуатации при максимальной температуре охлаждающей воды 33 ºС на входе в конденсатор и при максимальном расходе пара в ЧНД. второе значение – значение срабатывания уставки «велико»;','120',NULL,NULL,'276.1',NULL,NULL,'277.2','302.2','с учетом добавки ХОВ ~ 25 т/ч;','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(141,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПВД','7','ПВД-7','36',NULL,NULL,'376',NULL,NULL,'26',NULL,NULL,'500',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','214',NULL,'238',NULL,'224',NULL),
(142,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','36',NULL,NULL,'376',NULL,NULL,'90',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(143,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПВД','6','ПВД-6','23.9',NULL,NULL,'327',NULL,NULL,'34.2',NULL,NULL,'500',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','179',NULL,'214',NULL,'191',NULL),
(144,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПВД','5','ПВД-5','11.7',NULL,NULL,'245',NULL,NULL,'14.4',NULL,NULL,'500',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','162',NULL,'179',NULL,'174',NULL),
(145,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','11.7','15.7','при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6;','245','295','при переключении Д на отбор совмещенный с ПВД№6;','18.6',NULL,NULL,'492.4',NULL,NULL,'154',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(146,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПНД','4','ПНД-4','6.4',NULL,NULL,'182','363','с учетом пара с концевых уплотнений;','11','4.8','с учетом пара с концевых уплотнений;','492.4',NULL,NULL,'143',NULL,'154',NULL,'159',NULL),
(147,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПНД','3','ПНД-3','4.8',NULL,NULL,'176',NULL,NULL,'38.1',NULL,NULL,'492.4',NULL,NULL,'133',NULL,'143',NULL,'148',NULL),
(148,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.6',NULL,NULL,'176',NULL,NULL,'34.3',NULL,NULL,'437.5',NULL,NULL,'130',NULL,'133',NULL,'138',NULL),
(149,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.6',NULL,NULL,'176',NULL,NULL,'223.3',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'123',NULL,'135',NULL,'136',NULL),
(150,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2;','176',NULL,NULL,'32.3',NULL,NULL,'359.2',NULL,NULL,'60',NULL,'125',NULL,'130',NULL),
(151,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 составит 3.3 кгс/см2;','176',NULL,NULL,'361.6',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'123',NULL,'131',NULL),
(152,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'336','359','при подаче пара от резервного источника;','1.5',NULL,NULL,'359.2',NULL,'без учета добавки ХОВ.','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(153,'СЗ ВН/28457 от 31.08.2023',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-4','NG','Тп','Тп-100_120-12.8-NG','6','31314',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'278.2',NULL,NULL,'359.2',NULL,'без учета добавки ХОВ.','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(154,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПВД','7','ПВД-7','37.5',NULL,NULL,'390',NULL,NULL,'25.2',NULL,NULL,'510',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','211',NULL,'235',NULL,'222',NULL),
(155,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПВД','6','ПВД-6','25.1',NULL,NULL,'339',NULL,NULL,'31.1',NULL,NULL,'510',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','180',NULL,'211',NULL,'192',NULL),
(156,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПВД','5','ПВД-5','13.1',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'10.8',NULL,NULL,'510',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','168',NULL,'180',NULL,'180',NULL),
(157,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','13.1','15.3','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6;','260','292','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6;','19.2',NULL,NULL,'501',NULL,NULL,'154',NULL,'164',NULL,'–',NULL),
(158,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПНД','4','ПНД-4','6.5',NULL,NULL,'189','340','с учетом пара с концевых уплотнений;','10.5','4.5','с учетом пара с концевых уплотнений;','501',NULL,NULL,'139',NULL,'154',NULL,'159',NULL),
(159,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПНД','3','ПНД-3','4.3',NULL,NULL,'189',NULL,NULL,'24',NULL,NULL,'481.2',NULL,NULL,'132',NULL,'139',NULL,'144',NULL),
(160,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПНД','2','ПНД-2','3.6',NULL,'при одноступенчатом подогреве сетевой воды.','189',NULL,NULL,'26.1',NULL,NULL,'477.7',NULL,NULL,'129',NULL,'132',NULL,'137',NULL),
(161,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.6',NULL,'при одноступенчатом подогреве сетевой воды.','189',NULL,NULL,'209.2',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'132',NULL,'134',NULL),
(162,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2;','189',NULL,NULL,'30.4',NULL,NULL,'341.5',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(163,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2;','189',NULL,NULL,'364.8',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(164,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'378',NULL,'при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений;','1.6',NULL,NULL,'341.5','365.5','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД№2 и ПНД№3 дополнительно добавляется ~ 36.0 т/ч.','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(165,'СЗ №ВН/11633 от 01.05.2024',NULL,NULL,'Новосибирская ТЭЦ-3','NG','Т','Т-121-12.8 NG','11, 13',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'307.6',NULL,NULL,'341.5','365.5','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД№2 и ПНД№3 дополнительно добавляется ~ 36.0 т/ч.','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(166,'СЗ №ВН/1140 29.01.2020',NULL,NULL,'Ново-Салаватская ТЭЦ','Р-50','Р','Р-50-12.8/0.8','3','27601',1,'ПВД','3','ПВД-3','44.3',NULL,NULL,'409','487','с учетом пара с концевых уплотнений;','14.4','1.3','с учетом пара с концевых уплотнений;','385',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара;','–',NULL,'246',NULL,'–',NULL),
(167,'СЗ №ВН/1140 29.01.2020',NULL,NULL,'Ново-Салаватская ТЭЦ','Р-50','Р','Р-50-12.8/0.8','3','27601',1,'ПВД','2','ПВД-2','29.6',NULL,NULL,'360',NULL,NULL,'25',NULL,NULL,'385',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара;','–',NULL,'222',NULL,'–',NULL),
(168,'СЗ №ВН/1140 29.01.2020',NULL,NULL,'Ново-Салаватская ТЭЦ','Р-50','Р','Р-50-12.8/0.8','3','27601',1,'ПВД','1','ПВД-1','16',NULL,NULL,'341','473','с учетом пара с концевых уплотнений;','19.6','2.1','с учетом пара с концевых уплотнений;','385',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватель в количестве 105% от расхода свежего пара;','–',NULL,'195',NULL,'–',NULL),
(169,'СЗ №ВН/1140 29.01.2020',NULL,NULL,'Ново-Салаватская ТЭЦ','Р-50','Р','Р-50-12.8/0.8','3','27601',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','16',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО);','341',NULL,'с учетом достижения данной температуры на трубопроводе устанавливается охладитель пара для обеспечения допустимой температуры для станционного коллектора (300 ºС). установка охладителя не в границах АО «УТЗ»;','377.2',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(170,'СЗ №ВН/1140 29.01.2020',NULL,NULL,'Ново-Салаватская ТЭЦ','Р-50','Р','Р-50-12.8/0.8','3','27601',1,'ПС',NULL,'ПС','0.5','1.1','представлено максимальное рабочее давление и давление допустимое по прочности аппарата.','353',NULL,NULL,'3.1',NULL,NULL,'381',NULL,NULL,'–',NULL,'67',NULL,'–',NULL),
(171,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПВД','7','ПВД-7','37.5',NULL,NULL,'362','372','значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов','42.67',NULL,NULL,'606',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','207',NULL,'240',NULL,'218',NULL),
(172,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'П-отбор','ХПП','П-отбор-ХПП','37.5',NULL,NULL,'362','372','значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов','30',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(173,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПВД','6','ПВД-6','20.62',NULL,NULL,'471','478','значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и отбора на КСН (ППСВ). в скобках приведено значение температуры при наличии отборов','21.32',NULL,NULL,'606',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','187',NULL,'207',NULL,'199',NULL),
(174,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПВД','5','ПВД-5','13.9',NULL,NULL,'421',NULL,NULL,'19.97',NULL,NULL,'606',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','165',NULL,'187',NULL,'177',NULL),
(175,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','13.9',NULL,NULL,'421',NULL,NULL,'20.95',NULL,NULL,'533.8',NULL,NULL,'147',NULL,'155',NULL,'158',NULL),
(176,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'П-отбор','за 16ст','П-отбор-за 16ст','13.9',NULL,NULL,'421',NULL,NULL,'30',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(177,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ППСВ',NULL,'ППСВ','13.9',NULL,NULL,'421',NULL,NULL,'87.2',NULL,NULL,'1500',NULL,'уточняется в процессе проектирования.','112',NULL,'115',NULL,'122',NULL),
(178,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПНД','4','ПНД-4','5.54',NULL,NULL,'305','309','с учетом пара с концевых уплотнений;','22.5','2.9','с учетом пара с концевых уплотнений;','533.8',NULL,NULL,'123',NULL,'150',NULL,'153',NULL),
(179,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПСВ',NULL,'ПСВ','5.54',NULL,NULL,'305',NULL,NULL,'100.6',NULL,NULL,'1500',NULL,'уточняется в процессе проектирования.','70',NULL,'115',NULL,'125',NULL),
(180,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПНД','3','ПНД-3','2.58',NULL,NULL,'222',NULL,NULL,'35.22',NULL,NULL,'533.8',NULL,NULL,'88',NULL,'123',NULL,'126',NULL),
(181,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПНД','2','ПНД-2','0.68',NULL,NULL,'107',NULL,NULL,'11',NULL,NULL,'531',NULL,NULL,'69',NULL,'84',NULL,'87',NULL),
(182,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПНД','1','ПНД-1','0.36',NULL,NULL,'73',NULL,NULL,'33.67',NULL,NULL,'427.8',NULL,'расход без учета добавки ХОВ. при остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 105.0 т/ч','51',NULL,'68',NULL,'71',NULL),
(183,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'277',NULL,NULL,'1.39',NULL,NULL,'427.8',NULL,NULL,'49',NULL,'51',NULL,'80',NULL),
(184,'СЗ №ВН/44980 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Новоленская ТЭС',NULL,'Кт','Кт-185/196-12.8',NULL,'22805. 22806. 22807',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'418.01',NULL,NULL,'427.8',NULL,NULL,'–',NULL,'49',NULL,'48',NULL),
(185,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','56',NULL,NULL,'437',NULL,NULL,'90',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(186,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'ПВД','3','ПВД-3','41.2',NULL,NULL,'418.8',NULL,NULL,'36.2',NULL,NULL,'810',NULL,NULL,'228.5',NULL,'244.9',NULL,'238.1',NULL),
(187,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'ПВД','2','ПВД-2','30.7',NULL,NULL,'415.8',NULL,NULL,'36.6',NULL,NULL,'810',NULL,NULL,'214.5',NULL,'228.5',NULL,'224.7',NULL),
(188,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'ПВД','1','ПВД-1','23',NULL,NULL,'418.1','418.4','с учетом пара с концевых уплотнений;','70.3','3.4','с учетом пара с концевых уплотнений;','810',NULL,NULL,'163.1',NULL,'214.5',NULL,'174.8',NULL),
(189,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'Выхлоп',NULL,'Выхлоп','23',NULL,NULL,'418.1',NULL,NULL,'792',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(190,'СЗ №ВН/8891 от 31.03.2024',NULL,NULL,'Нижнекамская ТЭЦ-1','Р-100','Р','Р-102/107-12.8/1.5','3','26824',1,'ПС',NULL,'ПС','0.5','1.1','представлено максимальное рабочее давление и давление по прочности аппарата;','395',NULL,NULL,'4.7',NULL,NULL,'–',NULL,'уточняется в процессе проектирования.','–','уточняется в процессе проектирования.','–','уточняется в процессе проектирования.','80',NULL),
(191,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПВД','8','ПВД-8','58.2',NULL,NULL,'340',NULL,NULL,'50.5',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','246',NULL,'267',NULL,'256',NULL),
(192,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПВД','7','ПВД-7','41.3',NULL,NULL,'300',NULL,NULL,'93.3',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','201',NULL,'246',NULL,'213',NULL),
(193,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПТН',NULL,'ПТН','26.2',NULL,NULL,'502',NULL,NULL,'167.5',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(194,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПВД','6','ПВД-6','18.5',NULL,NULL,'451',NULL,NULL,'43.8',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','170',NULL,'201',NULL,'183',NULL),
(195,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','10.4','15.8','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','429','448','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','26.1',NULL,NULL,'812.3',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(196,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПНД','5','ПНД-5','6.9',NULL,NULL,'389',NULL,NULL,'33.2',NULL,NULL,'812.3',NULL,NULL,'141',NULL,'158',NULL,'161',NULL),
(197,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПНД','4','ПНД-4','4.3',NULL,NULL,'300',NULL,NULL,'49.1',NULL,NULL,'773.9',NULL,NULL,'130',NULL,'141',NULL,'143',NULL),
(198,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПНД','3','ПНД-3','3.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2;','300',NULL,NULL,'47.6',NULL,NULL,'759.7',NULL,NULL,'120',NULL,'130',NULL,'133',NULL),
(199,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2;','300',NULL,'максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. ','418.3',NULL,NULL,'8000',NULL,NULL,'117',NULL,'131',NULL,'133',NULL),
(200,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПНД','2','ПНД-2','2.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2;','300',NULL,NULL,'24.2',NULL,NULL,'708.3',NULL,NULL,'80',NULL,'120',NULL,'121',NULL),
(201,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.9 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.0 кгс/см2;','300',NULL,'максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. ','618.4',NULL,NULL,'8000',NULL,NULL,'70',NULL,'117',NULL,'121',NULL),
(202,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПНД','1','ПНД-1','0.6',NULL,NULL,'151',NULL,NULL,'56.5',NULL,NULL,'708.3',NULL,NULL,'61',NULL,'80',NULL,'83',NULL),
(203,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'335',NULL,NULL,'5.8',NULL,NULL,'708.3','758.3','расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 48 т/ч 46.0 т/ч. ПНД №3 ~ 31.0 т/ч 30.7 т/ч. ПНД №2 ~ 25.0 т/ч 24.2 т/ч т/ч;','49',NULL,'61',NULL,'102',NULL),
(204,'СЗ №ВН/8079 от 29.04.2022',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5','4','26733',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'640',NULL,NULL,'708.3','758.3','расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 48 т/ч 46.0 т/ч. ПНД №3 ~ 31.0 т/ч 30.7 т/ч. ПНД №2 ~ 25.0 т/ч 24.2 т/ч т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(205,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПВД','8','ПВД-8','58',NULL,NULL,'338',NULL,NULL,'50.4',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','246',NULL,'267',NULL,'255',NULL),
(206,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПВД','7','ПВД-7','41.3',NULL,NULL,'302',NULL,NULL,'93.5',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','200',NULL,'246',NULL,'212',NULL),
(207,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПТН',NULL,'ПТН','26.1',NULL,NULL,'493',NULL,NULL,'163.1',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(208,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПВД','6','ПВД-6','18.4',NULL,NULL,'455',NULL,NULL,'43',NULL,NULL,'980',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','170',NULL,'200',NULL,'183',NULL),
(209,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','9.9','14.4','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','360','442','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','31.6',NULL,NULL,'811.4',NULL,NULL,'155',NULL,'–',NULL,'168',NULL),
(210,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПНД','5','ПНД-5','6.3',NULL,NULL,'386',NULL,NULL,'33',NULL,NULL,'811.4',NULL,NULL,'134',NULL,'155',NULL,'158',NULL),
(211,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПНД','4','ПНД-4','3.6',NULL,NULL,'300',NULL,NULL,'58.4',NULL,NULL,'757.8',NULL,NULL,'114',NULL,'134',NULL,'137',NULL),
(212,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПНД','3','ПНД-3','2',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2;','300',NULL,NULL,'33.4',NULL,NULL,'752.7',NULL,NULL,'111',NULL,'114',NULL,'117',NULL),
(213,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','2',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2;','300',NULL,'максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. ','333.9',NULL,NULL,'14000',NULL,NULL,'111',NULL,'115',NULL,'117',NULL),
(214,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПНД','2','ПНД-2','1.6',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2;','300',NULL,NULL,'24.4',NULL,NULL,'711.9',NULL,NULL,'85',NULL,'109',NULL,'111',NULL),
(215,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','1.6',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 1.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 1.9 кгс/см2;','300',NULL,'максимально допустимая температура согласно техническим характеристикам сохраненных подогревателей. ','621.7',NULL,NULL,'14000',NULL,NULL,'70',NULL,'112',NULL,'113',NULL),
(216,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПНД','1','ПНД-1','0.6',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'58.7',NULL,NULL,'711.9',NULL,NULL,'84',NULL,'85',NULL,'87',NULL),
(217,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'335',NULL,NULL,'7.6',NULL,NULL,'711.9','761.9','расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 60.9 т/ч. ПНД №3 ~ 12.3 т/ч.ПНД №2 ~ 24.4 т/ч;','49',NULL,'84',NULL,'102',NULL),
(218,'СЗ №ВН/44923 от 29.12.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-25','Т-250','Т','Т-259/300-23.5 С','3','26734',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'640',NULL,NULL,'711.9','761.9','расход максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №4 добавляется ~ 60.9 т/ч. ПНД №3 ~ 12.3 т/ч.ПНД №2 ~ 24.4 т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(219,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПВД','7','ПВД-7','38.3',NULL,NULL,'383',NULL,NULL,'23.4',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','213',NULL,'236',NULL,'224',NULL),
(220,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','38.3',NULL,NULL,'383',NULL,NULL,'70',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(221,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПВД','6','ПВД-6','25.9',NULL,NULL,'337',NULL,NULL,'26.2',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','185',NULL,'213',NULL,'197',NULL),
(222,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПВД','5','ПВД-5','15',NULL,NULL,'272',NULL,NULL,'20',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','165',NULL,'185',NULL,'177',NULL),
(223,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','15',NULL,NULL,'280',NULL,'с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','14',NULL,NULL,'480',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(224,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.9',NULL,NULL,'206','338','с учетом пара с концевых уплотнений;','12.9','5.3','с учетом пара с концевых уплотнений;','480',NULL,NULL,'145',NULL,'158',NULL,'167',NULL),
(225,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.1',NULL,NULL,'204',NULL,NULL,'28.7',NULL,NULL,'457.2',NULL,NULL,'135',NULL,'145',NULL,'150',NULL),
(226,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'30.3',NULL,NULL,'457.2',NULL,NULL,'129',NULL,'135',NULL,'139',NULL),
(227,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'211.4',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'131',NULL,'131',NULL,'127',NULL),
(228,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'33',NULL,NULL,'367.2',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(229,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'347.7',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'131',NULL,'131',NULL),
(230,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'358',NULL,NULL,'2.4',NULL,NULL,'367.2 ',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 24.0 т/ч;','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(231,'СЗ №ВН/21052 от 04.07.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-23','Т-100','Т','Т-110/120-12.8 ПР2','4','26534',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'304.5',NULL,NULL,'367.2 ',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 24.0 т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(232,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПВД','7','ПВД-7','35',NULL,NULL,'376',NULL,NULL,'23.4',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','213',NULL,'236',NULL,'224',NULL),
(233,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','35',NULL,NULL,'376',NULL,NULL,'70',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(234,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПВД','6','ПВД-6','23.7',NULL,NULL,'330',NULL,NULL,'26.2',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','185',NULL,'213',NULL,'197',NULL),
(235,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПВД','5','ПВД-5','13.8',NULL,NULL,'266',NULL,NULL,'20',NULL,NULL,'480',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','165',NULL,'185',NULL,'174',NULL),
(236,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','13.8',NULL,NULL,'280',NULL,'с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6.','13.6',NULL,NULL,'480',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(237,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.3',NULL,NULL,'206','338','с учетом пара с концевых уплотнений;','12.5','5.3','с учетом пара с концевых уплотнений;','446.3',NULL,NULL,'143',NULL,'158',NULL,'164',NULL),
(238,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПНД','3','ПНД-3','4.8',NULL,NULL,'204',NULL,NULL,'31.5',NULL,NULL,'446.3',NULL,NULL,'133',NULL,'143',NULL,'148',NULL),
(239,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.7',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'29.5',NULL,NULL,'431.4',NULL,NULL,'129',NULL,'133',NULL,'138',NULL),
(240,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.7',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'211.4',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'131',NULL,'131',NULL,'137',NULL),
(241,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'30.4',NULL,NULL,'342.7',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(242,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк=2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.4 кгс/см2; ','204',NULL,NULL,'347.7',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'131',NULL,'131',NULL),
(243,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'358',NULL,NULL,'2.4',NULL,NULL,'342.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 44.0 т/ч;','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(244,'СЗ №ВН/699 от 13.01.2023',NULL,NULL,'Мосэнерго ТЭЦ-21','Т-100','Т','Т-110_120-12.8-8МО','6','31210',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'307',NULL,NULL,'342.7',NULL,'расход без учета максимальной добавки ХОВ. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 44.0 т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(245,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПВД','7','ПВД-7','39',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'27.9',NULL,NULL,'567',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара.','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(246,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.2',NULL,NULL,'336',NULL,NULL,'33.8',NULL,NULL,'567',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара.','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(247,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПВД','5','ПВД-5','14',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'19.7',NULL,NULL,'567',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара.','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(248,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','14',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'19',NULL,NULL,'566',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(249,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.3',NULL,NULL,'208','247','пар с концевых уплотнений','11.8','3.9','пар с концевых уплотнений','566',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(250,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.2',NULL,NULL,'206',NULL,NULL,'35.9',NULL,NULL,'536.2',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(251,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.7',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'23.5',NULL,NULL,'428.2',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(252,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'27.7',NULL,NULL,'333',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(253,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.7',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'240',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(254,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'360',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(255,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'362',NULL,NULL,'1.46',NULL,'пар с концевых уплотнений','333','357','с учетом добавки ХОВ. При останове насосов у ПНД добавляется еще ~ 25 т/ч','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(256,'СЗ №ВН/8184 от 18.07.2017',NULL,NULL,'Минская ТЭЦ-3','NG','Тп','Тп-115/130-12.8','7','31301',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'329',NULL,NULL,'333','357','с учетом добавки ХОВ. При останове насосов у ПНД добавляется еще ~ 25 т/ч','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(257,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'ПВД','2','ПВД-2','8.9',NULL,NULL,'275','293','с учетом пара концевых уплотнений','22.7','1.2','с учетом пара концевых уплотнений','240',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(258,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','4.3',NULL,NULL,'238',NULL,NULL,'10',NULL,NULL,'232',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(259,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО)','238',NULL,'допустимая температура пара для выбранного ПНД-1 (ПН-90-16-4-I) составляет 200 °С. необходимо рассмотрение возможности выбора другого ПНД (ПН-90-16-4-IIIсв) с допустимой температурой 400 °С','15.7',NULL,NULL,'160',NULL,'максимально допустимый расход через ПН-90. В тепловой схеме турбоустановки организован обвод ПНД-1 по основному конденсату.','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(260,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'ПСГ',NULL,'ПСГ','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО)','238',NULL,'допустимая температура пара для выбранного ПНД-1 (ПН-90-16-4-I) составляет 200 °С. необходимо рассмотрение возможности выбора другого ПНД (ПН-90-16-4-IIIсв) с допустимой температурой 400 °С','100',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(261,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'207.5','213.5','с учетом добавка ХОВ','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(262,'СЗ №ВН/7470 от 03.07.2017',NULL,NULL,'Магнитогорский МК',NULL,'Т','Т-42/50-2.9',NULL,NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.148',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'198',NULL,NULL,'207.5','213.5','с учетом добавка ХОВ','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(263,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПВД','7','ПВД-7','38.5',NULL,NULL,'382',NULL,NULL,'41.1',NULL,NULL,'860',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','222',NULL,'242',NULL,'232',NULL),
(264,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.7',NULL,NULL,'335',NULL,NULL,'34.6',NULL,NULL,'860',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','202',NULL,'222',NULL,'213',NULL),
(265,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','26.7',NULL,NULL,'335',NULL,NULL,'60',NULL,NULL,'–',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(266,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПВД','5','ПВД-5','18',NULL,NULL,'292',NULL,NULL,'61.5',NULL,NULL,'860',NULL,NULL,'164',NULL,'202',NULL,'177',NULL),
(267,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','18',NULL,NULL,'292',NULL,NULL,'25.1',NULL,NULL,'734.7',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(268,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.8',NULL,NULL,'208',NULL,NULL,'38.4',NULL,NULL,'734.7',NULL,NULL,'142',NULL,'158',NULL,'166',NULL),
(269,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПНД','3','ПНД-3','4.6',NULL,NULL,'204',NULL,NULL,'50.2',NULL,NULL,'691.7',NULL,NULL,'131',NULL,'142',NULL,'146',NULL),
(270,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.4',NULL,NULL,'204',NULL,NULL,'45.5',NULL,NULL,'675.1',NULL,NULL,'129',NULL,'131',NULL,'135',NULL),
(271,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.4',NULL,NULL,'204',NULL,NULL,'348.3',NULL,NULL,'8000',NULL,NULL,'130',NULL,'136',NULL,'136',NULL),
(272,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','204',NULL,NULL,'60.2',NULL,NULL,'574.2',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(273,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','204',NULL,NULL,'546.8',NULL,NULL,'8000',NULL,NULL,'70',NULL,'130',NULL,'130',NULL),
(274,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'303',NULL,NULL,'6',NULL,NULL,'574.2','624.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 52.0 т/ч','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(275,'СЗ №ВН/6722 от 29.04.2021',NULL,NULL,'Красноярская ТЭЦ-3','Т-185','Т','Т-185/220-12.8-NG','2','22121',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'564.2',NULL,NULL,'574.2','624.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 52.0 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(276,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','6','ПВД-6','35.7',NULL,NULL,'371',NULL,NULL,'37.9',NULL,NULL,'493',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','202',NULL,'233',NULL,'–',NULL),
(277,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','5','ПВД-5','20.4',NULL,NULL,'486','483','значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии отборов;','17.5',NULL,NULL,'493',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','180',NULL,'202',NULL,'–',NULL),
(278,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','20.4',NULL,NULL,'486','471','значение температуры в камере отбора при отсутствии отбора на регенерацию и производственного отбора. в скобках приведено значение температуры при наличии отборов;','90',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(279,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','4','ПВД-4','13.1',NULL,NULL,'425',NULL,NULL,'11.8',NULL,NULL,'493',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','165',NULL,'180',NULL,'–',NULL),
(280,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','13.1','16.5','при переключении отбора на деаэратор к отбору на ПВД №6 (учесть. что участок трубопровода до арматуры стоит под параметры. указанные для П6).','425',NULL,NULL,'20.9',NULL,NULL,'484.7',NULL,NULL,'152',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(281,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','3','ПНД-3','5.8',NULL,NULL,'331','332','с учетом пара с концевых уплотнений;','34','2.3','с учетом пара с концевых уплотнений;','484.7',NULL,NULL,'133',NULL,'152',NULL,'–',NULL),
(282,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','2','ПНД-2','3.5',NULL,NULL,'288',NULL,NULL,'35',NULL,NULL,'484.7',NULL,NULL,'123',NULL,'133',NULL,'–',NULL),
(283,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПСВ','2','ПСВ-2','3.5',NULL,NULL,'288',NULL,NULL,'196',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'118',NULL,'128',NULL,'–',NULL),
(284,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','2.3',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','287',NULL,NULL,'26.9',NULL,NULL,'338',NULL,NULL,'54',NULL,'120',NULL,'–',NULL),
(285,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.3',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗОО);','287',NULL,NULL,'251',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'118',NULL,'–',NULL),
(286,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'289',NULL,NULL,'1',NULL,NULL,'338',NULL,'при остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 55 т/ч. Расход максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч.','49',NULL,'54',NULL,'–',NULL),
(287,'СЗ №ВН/8578 от 18.06.2020',NULL,NULL,'Краснодарская ТЭЦ',NULL,'ПТ','ПТ-150/160-12.8','1, 2, 3',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'334.2',NULL,NULL,'338',NULL,'при остановке сливных насосов ПНД №1 добавляется ~ 55 т/ч. Расход максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч.','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(288,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПВД','7','ПВД-7','38.6',NULL,NULL,'388',NULL,NULL,'10.3',NULL,NULL,'265',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','214',NULL,'236',NULL,'224',NULL),
(289,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.2',NULL,NULL,'344',NULL,NULL,'15.4',NULL,NULL,'265',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','184',NULL,'214',NULL,'195',NULL),
(290,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПВД','5','ПВД-5','14.3',NULL,NULL,'276',NULL,NULL,'10.9',NULL,NULL,'265',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','160',NULL,'184',NULL,'172',NULL),
(291,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПВД','4','ПВД-4','7',NULL,NULL,'204','350','с учетом пара с концевых уплотнений;','4.2','5.4','с учетом пара с концевых уплотнений;','265',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','139',NULL,'157',NULL,'162',NULL),
(292,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПНД','3','ПНД-3','4.3',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'13.4',NULL,NULL,'252.2',NULL,NULL,'131',NULL,'139',NULL,'144',NULL),
(293,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.5',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'14',NULL,NULL,'251.2',NULL,NULL,'130',NULL,'131',NULL,'136',NULL),
(294,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.5',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'105.2',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'130',NULL,'135',NULL,'136',NULL),
(295,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2;','200',NULL,NULL,'12.4',NULL,NULL,'167.6',NULL,NULL,'67',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(296,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.1 кгс/см2;','200',NULL,NULL,'193.1',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'70',NULL,'130',NULL,'131',NULL),
(297,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'ПС',NULL,'ПС','0.5','1.1','представлено максимальное рабочее и расчетное по условиям прочности давление в соответствующем подогревателе.','331','358','при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений;','2.2',NULL,NULL,'167.6','180.9','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 13.25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 15 т/ч (ПНД №4 ~ 1.5 т/ч . ПНД№3 ~ 4.9 т/ч. ПНД№2~ 8.6 т/ч);','49',NULL,'67',NULL,'102',NULL),
(298,'СЗ №ВН/19854 от 22.09.2022',NULL,NULL,'Казанская ТЭЦ-3','Т-50','Т','Т-50-130-1','3','29545',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'151.2',NULL,NULL,'167.6','180.9','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 13.25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 15 т/ч (ПНД №4 ~ 1.5 т/ч . ПНД№3 ~ 4.9 т/ч. ПНД№2~ 8.6 т/ч);','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(299,'СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021',NULL,NULL,'Иркутская ТЭЦ-6',NULL,'ПТ','ПТ-60/65-12.8/1.27','1','31104',1,'ПВД','7','ПВД-7','38.9',NULL,NULL,'378','394','с учетом пара с концевых уплотнений;','15.1','2.3','с учетом пара с концевых уплотнений;','398.2',NULL,NULL,'221',NULL,'239',NULL,'231',NULL),
(300,'СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021',NULL,NULL,'Иркутская ТЭЦ-6',NULL,'ПТ','ПТ-60/65-12.8/1.27','1','31104',1,'ПВД','6','ПВД-6','28.4',NULL,NULL,'348',NULL,NULL,'28.5',NULL,NULL,'398.2',NULL,NULL,'197',NULL,'221',NULL,'208',NULL),
(301,'СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021',NULL,NULL,'Иркутская ТЭЦ-6',NULL,'ПТ','ПТ-60/65-12.8/1.27','1','31104',1,'ПВД','5','ПВД-5','16','18','давление и температура пара в ПВД №5 при отсутствии производственного отбора.','300','320','давление и температура пара в ПВД №5 при отсутствии производственного отбора.','23',NULL,NULL,'398.2',NULL,NULL,'173',NULL,'197',NULL,'184',NULL),
(302,'СЗ №ВН/8296 от 28.05.2021',NULL,NULL,'Иркутская ТЭЦ-6',NULL,'ПТ','ПТ-60/65-12.8/1.27','1','31104',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','16','18','давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО);','300',NULL,NULL,'250',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(303,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПВД','7','ПВД-7','38.9',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'25.5',NULL,NULL,'524',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','214',NULL,'237',NULL,'–',NULL),
(304,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','38.9',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'80',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(305,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.2',NULL,NULL,'335',NULL,NULL,'31.2',NULL,NULL,'524',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','183',NULL,'214',NULL,'–',NULL),
(306,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПВД','5','ПВД-5','14',NULL,NULL,'259',NULL,NULL,'19.6',NULL,NULL,'524',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105% от расхода свежего пара','162',NULL,'183',NULL,'–',NULL),
(307,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','14',NULL,NULL,'259',NULL,NULL,'20.6',NULL,NULL,'524',NULL,NULL,'159',NULL,'159',NULL,'–',NULL),
(308,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.3',NULL,NULL,'208','397','с учётом пара с концевых уплотнений (значение будет уточнено по результатам перевода уплотнений с сотовой конструкции);','10.1','4.3','с учётом пара с концевых уплотнений (значение будет уточнено по результатам перевода уплотнений с сотовой конструкции);','524',NULL,NULL,'145',NULL,'159',NULL,'–',NULL),
(309,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.2',NULL,NULL,'205',NULL,NULL,'34.3',NULL,NULL,'499.9',NULL,NULL,'133',NULL,'145',NULL,'–',NULL),
(310,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПНД','2','ПНД-2','3.7',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'22.9',NULL,NULL,'427.5',NULL,NULL,'130',NULL,'133',NULL,'–',NULL),
(311,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.7',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'229.3',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'131',NULL,'–',NULL),
(312,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,NULL,'216',NULL,NULL,'28.5',NULL,NULL,'322.6',NULL,'с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч;','61',NULL,'124',NULL,'–',NULL),
(313,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'давление срабатывания предохранительного клапана отопительного отбора (ЭСЗО);','216',NULL,NULL,'360',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'–',NULL),
(314,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'340',NULL,NULL,'1.3',NULL,NULL,'322.6','346.6','с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч;','49',NULL,'61',NULL,'–',NULL),
(315,'СЗ №ВН/19479 от 17.12.2019',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-124-12.8-NG','4','31303',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'318.6',NULL,NULL,'322.6','346.6','с учетом добавки ХОВ ~ 24 т/ч. При отключении сливных насосов ПНД расход увеличивается на ⁓20 т/ч;','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(316,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПВД','7','ПВД-7','39',NULL,NULL,'384',NULL,NULL,'26.3',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','214',NULL,'237',NULL,'224',NULL),
(317,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','39',NULL,NULL,'384',NULL,NULL,'80',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(318,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПВД','6','ПВД-6','26.2',NULL,NULL,'334',NULL,NULL,'32',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','183',NULL,'214',NULL,'195',NULL),
(319,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПВД','5','ПВД-5','14',NULL,NULL,'257',NULL,NULL,'14.3',NULL,NULL,'527',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','168',NULL,'183',NULL,'180',NULL),
(320,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','14','14.9','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6','257','300','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6','22.2',NULL,NULL,'523.5',NULL,NULL,'160',NULL,'164',NULL,'–',NULL),
(321,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПНД','4','ПНД-4','7.5',NULL,NULL,'200','366','с учетом пара с концевых уплотнений;','12.7','4.7','с учетом пара с концевых уплотнений;','523.5',NULL,NULL,'148',NULL,'160',NULL,'165',NULL),
(322,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.5',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'35.5',NULL,NULL,'500.6',NULL,NULL,'137',NULL,'148',NULL,'153',NULL),
(323,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПНД','2','ПНД-2','4.1',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'27.1',NULL,NULL,'492.5',NULL,NULL,'129',NULL,'137',NULL,'142',NULL),
(324,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','4.1',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'228',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'128',NULL,'138',NULL,'139',NULL),
(325,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'28.7',NULL,NULL,'323.6',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(326,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№2 и ПСГ№2 составит 3.9 кгс/см2;','200',NULL,NULL,'365.3',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'128',NULL,'130',NULL),
(327,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'364',NULL,'при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений;','1.7',NULL,NULL,'323.5','347.5','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 24.0 т/ч','49',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(328,'СЗ №ВН/9378 от 31.03.2023',NULL,NULL,'Ижевская ТЭЦ-2','NG','Тп','Тп-125-12.8-NG','3','31308',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'319.5',NULL,NULL,'323.5','347.5','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 24.0 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(329,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПВД','7','ПВД-7','36.3',NULL,NULL,'382',NULL,NULL,'35.4',NULL,NULL,'760',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','216',NULL,'235',NULL,'226',NULL),
(330,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПВД','6','ПВД-6','26',NULL,NULL,'341',NULL,NULL,'29.6',NULL,NULL,'760',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','197',NULL,'216',NULL,'208',NULL),
(331,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','26',NULL,NULL,'341',NULL,NULL,'60',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(332,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПВД','5','ПВД-5','18',NULL,NULL,'300',NULL,NULL,'48.9',NULL,NULL,'760',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','163',NULL,'197',NULL,'176',NULL),
(333,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','18','9.4','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6','300','290','с учетом переключения отбора пара на деаэратор на отбор ПВД №6','21.3',NULL,NULL,'760',NULL,NULL,'158',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(334,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПНД','4','ПНД-4','8',NULL,NULL,'226',NULL,NULL,'40.1',NULL,NULL,'760',NULL,NULL,'145',NULL,'158',NULL,'163',NULL),
(335,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПНД','3','ПНД-3','5.1',NULL,NULL,'226',NULL,NULL,'54.7',NULL,NULL,'713',NULL,NULL,'137',NULL,'145',NULL,'150',NULL),
(336,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПНД','2','ПНД-2','4',NULL,NULL,'226',NULL,NULL,'40.4',NULL,NULL,'688.3',NULL,NULL,'137',NULL,'137',NULL,'141',NULL),
(337,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','4',NULL,NULL,'226',NULL,NULL,'366.3',NULL,NULL,'7200',NULL,NULL,'138',NULL,'142',NULL,'142',NULL),
(338,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПНД','1','ПНД-1','3.45',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 3.25 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2/ПНД№2 составит 5.1 5.0 и 3.9 кгс/см2;','226',NULL,NULL,'53.2',NULL,NULL,'543.2',NULL,NULL,'75',NULL,'131',NULL,'136',NULL),
(339,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','3.45',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 3.25 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2/ПНД№2 составит 5.1 5.0 и 3.9 кгс/см2;','226',NULL,NULL,'614.2',NULL,NULL,'7200',NULL,NULL,'70',NULL,'138',NULL,'138',NULL),
(340,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'307',NULL,NULL,'4.8',NULL,NULL,'543.2','568.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 48.0 т/ч','49',NULL,'75',NULL,'102',NULL),
(341,'СЗ №ВН/3124 от 31.01.2024',NULL,NULL,'Омская ТЭЦ-5',NULL,'Т','Т-175/210-12.8-NG','3','22122',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'533.5',NULL,NULL,'543.2','568.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 50 25 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД №3 добавляется ~ 48.0 т/ч','–',NULL,'49',NULL,'–',NULL),
(342,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','7','ПВД-7','39',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'26.9',NULL,NULL,'540',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','215',NULL,'239',NULL,'226',NULL),
(343,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','39',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'70',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(344,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','6','ПВД-6','26.2',NULL,NULL,'336',NULL,NULL,'32.4',NULL,NULL,'540',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','184',NULL,'215',NULL,'196',NULL),
(345,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПВД','5','ПВД-5','14.1',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'21.3',NULL,NULL,'540',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','162',NULL,'184',NULL,'174',NULL),
(346,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'Деаэратор',NULL,'Деаэратор','14.1',NULL,NULL,'297',NULL,NULL,'20.2',NULL,NULL,'533.5',NULL,NULL,'156',NULL,'158',NULL,'–',NULL),
(347,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','4','ПНД-4','7.3',NULL,NULL,'210','388','с учетом пара с концевых уплотнений;','10.9','3.66','с учетом пара с концевых уплотнений;','533.5',NULL,NULL,'146',NULL,'159',NULL,'164',NULL),
(348,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','3','ПНД-3','5.2',NULL,NULL,'210',NULL,NULL,'32.8',NULL,NULL,'501.3',NULL,NULL,'134',NULL,'146',NULL,'151',NULL),
(349,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','2','ПНД-2','3.8',NULL,NULL,'210',NULL,NULL,'28.1',NULL,NULL,'438.8',NULL,NULL,'129',NULL,'134',NULL,'139',NULL),
(350,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.8',NULL,NULL,'210',NULL,NULL,'233',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'129',NULL,'137',NULL,'139',NULL),
(351,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПНД','1','ПНД-1','2.8',NULL,NULL,'210',NULL,NULL,'29.9',NULL,NULL,'333.8',NULL,NULL,'60',NULL,'124',NULL,'129',NULL),
(352,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». При срабатывании предохранительного клапана на трубопроводе нижнего отопительного отбора Рпк = 2.5 кгс/см2 максимальное давление в камере отбора пара на ПНД№3 и ПСГ№2 составит 3.6 кгс/см2;','210',NULL,NULL,'367.1',NULL,NULL,'4500',NULL,NULL,'70',NULL,'129',NULL,'130',NULL),
(353,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'353','368','при подаче пара из резервного источника в коллектор уплотнений.','1.7',NULL,NULL,'334','358','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 22.0 т/ч','50',NULL,'60',NULL,'102',NULL),
(354,'СЗ №ВН/17857 от 30.08.2022',NULL,NULL,'Владивостокская ТЭЦ-2','NG','Т','Т-120_130-12,8-NG','1, 2, 3',NULL,1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'330',NULL,NULL,'334','358','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 24 т/ч. При остановке сливных насосов ПНД добавляется ~ 22.0 т/ч','–',NULL,'50',NULL,'–',NULL),
(355,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'ПВД','5','ПВД-5','24.8',NULL,NULL,'379',NULL,NULL,'10.9',NULL,NULL,'200',NULL,'допускается пропуск питательной воды через подогреватели в количестве 105 % от расхода свежего пара;','194',NULL,'212',NULL,'218',NULL),
(356,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'ПВД','4','ПВД-4','17.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»;','336',NULL,NULL,'10.2',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'161',NULL,'194',NULL,'199',NULL),
(357,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'П-отбор',NULL,'П-отбор','17.1',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»;','336',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины»;','50',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(358,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'ПНД','3','ПНД-3','6.1',NULL,NULL,'228',NULL,NULL,'14.9',NULL,NULL,'179.1',NULL,NULL,'105',NULL,'150',NULL,'155',NULL),
(359,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'Т-отбор',NULL,'Т-отбор','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины» (ЭСЗОО). Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного  клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2;','213',NULL,NULL,'137.7',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(360,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'ПНД','2','ПНД-2','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины» (ЭСЗОО). Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного  клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2;','213',NULL,NULL,'9.4',NULL,NULL,'110.1','116.1','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 6 т/ч.  ','92',NULL,'122',NULL,'127',NULL),
(361,'СЗ №ВН/28651 от 01.09.2023',NULL,NULL,'Василеостровская ТЭЦ-7',NULL,'ПТ','ПТ-25/35-8,8','4','35605',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12','0.5','максимальное давление на конденсационных режимах;
максимальное давление на теплофикационных режимах с пропуском сетевой воды через основную поверхность конденсатора (режимы ухудшенного вакуума);','120',NULL,NULL,'91.8',NULL,NULL,'110.1','116.1','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 6 т/ч.  ','–',NULL,'81',NULL,'–',NULL),
(362,'СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1',NULL,'ПТ','ПТ-60-8,8/1,3','7','31902',1,'ПНД','3','ПНД-3','6.8',NULL,NULL,'265',NULL,NULL,'6.1','1.9','пар с концевых уплотнений','281.3',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(363,'СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1',NULL,'ПТ','ПТ-60-8,8/1,3','7','31902',1,'ПНД','2','ПНД-2','4.7',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'10.1',NULL,NULL,'269.2',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(364,'СЗ №ВН/15220 от 20.12.2018',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1',NULL,'ПТ','ПТ-60-8,8/1,3','7','31902',1,'ПНД','1','ПНД-1','3.8',NULL,NULL,'260',NULL,NULL,'22',NULL,NULL,'183.9',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(365,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'ПВД','3','ПВД-3','29.1',NULL,NULL,'385',NULL,NULL,'21.5',NULL,NULL,'242.7',NULL,NULL,'194',NULL,'218',NULL,'226',NULL),
(366,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'ПВД','2','ПВД-2','17.1',NULL,NULL,'373',NULL,NULL,'12.2',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'161',NULL,'194',NULL,'199',NULL),
(367,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'П-отбор ',NULL,'П-отбор ','17.1','15.1','параметры пара в камере отбора;
давление срабатывания предохранительного клапана производственного отбора (ЭСЗПрО);','328','373','максимальное значение при наличии производственного отбора пара;
параметры пара в камере отбора;','150',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(368,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'ПНД','1','ПНД-1','5.9',NULL,NULL,'292',' 468/400','с учетом пара с концевых уплотнений и с учетом отсутствия/наличия охладителя пара на трубопроводе к ПНД№1;','10.4','2.6','с учетом пара с концевых уплотнений и с учетом отсутствия/наличия охладителя пара на трубопроводе к ПНД№1;','241.6',NULL,NULL,'108',NULL,'149',NULL,'154',NULL),
(369,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'ПС',NULL,'ПС','0.5','1.1','представлено максимальное рабочее и расчетное по прочности давление в соответствующем подогревателе;','322',NULL,NULL,'1.1',NULL,NULL,'–',NULL,'данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют.','–','данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют.','–','данные от Заказчика по температуре и расходу основного конденсата, проходящего через ПС и ЭУ, отсутствуют.','80 (102)',NULL),
(370,'СЗ №ВН/22707 от 21.10.2022',NULL,NULL,'АЦБК ТЭС-1','ПР-30','ПР','ПР-30/35-8,8/1,0/0,13','6','21602',1,'Выхлоп',NULL,'Выхлоп','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Вступление в работу предохранительного регулятора осуществляется при Рпр = 2,6 кгс/см2, срабатывание предохранительного клапана при Рпк = 2,7 кгс/см2;','268','350','температура достигается при пусковых операциях;','150',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(371,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'Контур ВД',NULL,'Контур ВД','95',NULL,'сигнал «Велико» при значении 96 кгс/см2;','535',NULL,NULL,'227.1',NULL,NULL,'–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(372,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'Контур НД',NULL,'Контур НД','6.64',NULL,NULL,'200',NULL,NULL,'54.3',NULL,'от паропровода контура НД подается рабочий пар на ЭО и ЭУ в количестве 0,9 т/ч и 0,35 т/ч соответственно и на коллектор уплотнений в количестве 0,5 т/ч. Дополнительно в перепускные трубопроводы НД подается пар от штоков клапанов ВД с расходом 1,33 1,21 т/ч. На трубопроводе отсоса пара от штоков клапанов требуется установка охладителя пара для снижения температуры до 200 °С.','–',NULL,NULL,'–',NULL,'–',NULL,'–',NULL),
(373,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ПСГ','2','ПСГ-2','3.5',NULL,NULL,'239',NULL,'с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0,10 т/ч;','169.7',NULL,'с учетом пара от штоков клапанов НД с расходом 0,10 т/ч;','3000',NULL,NULL,'130',NULL,'134',NULL,'136',NULL),
(374,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ПСГ','1','ПСГ-1','2.8',NULL,'сигнал «Недопустимо велико и останов турбины». Давление срабатывания предохранительного клапана на трубопроводе отопительного отбора Рпк = 2,5 кгс/см2;','239',NULL,NULL,'253.8',NULL,NULL,'3000',NULL,NULL,'75',NULL,'130',NULL,'131',NULL),
(375,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ОКБ',NULL,'ОКБ','-',NULL,NULL,'-',NULL,NULL,'-',NULL,NULL,'620',NULL,NULL,'70',NULL,'87',NULL,'92',NULL),
(376,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ПС',NULL,'ПС','1.1',NULL,NULL,'229',NULL,NULL,'0.7',NULL,NULL,'269.2',NULL,NULL,'61',NULL,'64',NULL,'102',NULL),
(377,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ЭУ',NULL,'ЭУ','0.97',NULL,NULL,'185',NULL,NULL,'1',NULL,'сумма ПВС с учетом рабочего пара ЭУ 0,35 т/ч.','269.2',NULL,NULL,'58',NULL,'61',NULL,'50',NULL),
(378,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'ЭО',NULL,'ЭО','0.97',NULL,NULL,'187',NULL,NULL,'0.9','1.8',NULL,'269.2',NULL,NULL,'50',NULL,'58',NULL,'50',NULL),
(379,'СЗ №ВН/36731 от 26.10.2023',NULL,NULL,'Артемовская ТЭЦ-2',NULL,'КТ','КТ-65/70-8,8','1, 2','33509',1,'Конденсатор',NULL,'Конденсатор','0.12',NULL,NULL,'120',NULL,NULL,'266.8',NULL,NULL,'269.2','294.2','расход с учетом максимальной добавки ХОВ – 25 т/ч.','–',NULL,'50',NULL,'–',NULL);
