title = "অগ্নি প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা"

content = """
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হাইড্রোকার্বন জ্বালানি, উচ্চ তাপমাত্রা এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উপস্থিতির কারণে
আগুনের ঝুঁকি অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বেশি। মেঘনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বহু-স্তরীয় অগ্নি প্রতিরোধ
ও দমন ব্যবস্থা রয়েছে।

**আগুনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা:**
- গ্যাস টার্বাইন এলাকা: উচ্চ তাপ ও দাহ্য গ্যাস লাইন
- ট্রান্সফরমার: তেল-ভরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
- লুব অয়েল স্টোরেজ: দাহ্য তৈলাক্ত তরল
- কেবল ব্যাংক ও কন্ট্রোল রুম: বৈদ্যুতিক আগুনের ঝুঁকি

**অগ্নি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা:**
পুরো প্লান্টে একটি সমন্বিত অ্যাড্রেসেবল ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম (এফএএস) রয়েছে। ধোঁয়া
সংবেদক, তাপ সংবেদক, শিখা সংবেদক (ফ্লেম ডিটেক্টর) এবং লিনিয়ার হিট ডিটেকশন কেবল ব্যবহার
করা হয়। গ্যাস লিক শনাক্তের জন্য আলাদা ফায়ার অ্যান্ড গ্যাস (এফঅ্যান্ডজি) সিস্টেম রয়েছে।

**অগ্নি দমন ব্যবস্থা:**
- **গ্যাস টার্বাইন এনক্লোজার:** স্বয়ংক্রিয় CO₂ ফ্লাডিং সিস্টেম — সক্রিয় হলে এলাকা ত্যালি করুন
- **ট্রান্সফরমার:** ফোম-ওয়াটার ডেলুজ সিস্টেম
- **কন্ট্রোল রুম ও কেবল ব্যাংক:** FM-200 (HFC-227ea) গ্যাস সাপ্রেশন — অক্সিজেনহীন
- **সাধারণ এলাকা:** পোর্টেবল অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (ABC ড্রাই পাউডার ও CO₂)

**জরুরি অগ্নি প্রতিক্রিয়া:**
আগুন দেখা বা ধোঁয়া পেলে: অ্যালার্ম বাজান, এলাকা খালি করুন, ফায়ার ওয়ার্ডেনকে জানান।
আগুন ছোট ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য হলে পোর্টেবল নির্বাপক ব্যবহার করুন। বড় আগুনে ফায়ার ব্রিগেড
ডাকুন এবং দূর থেকে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করুন।

**মাসিক পরীক্ষা:**
সমস্ত ফায়ার হাইড্র্যান্ট, পোর্টেবল নির্বাপক এবং অ্যালার্ম সিস্টেম মাসিক পরীক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয় সাপ্রেশন সিস্টেম বার্ষিক কমিশনিং পরীক্ষা করুন।
"""

version = "0.0.1"
