title = "Control de Calidad en Instalaciones MEP"

content = """
El control de calidad (CC) en instalaciones MEP verifica que cada trabajo ejecutado cumpla
con las especificaciones del proyecto, los planos aprobados y las normas técnicas aplicables.
Un CC riguroso reduce los retrabajos, previene fallas en operación y protege la reputación
de Constructora Solano ante el cliente.

**Plan de Puntos de Inspección (PPI):** El PPI es el documento que lista todas las
actividades que deben inspeccionarse, el criterio de aceptación para cada una y el
momento en que se realiza la inspección (antes, durante o después de la actividad).
El PPI define también quién inspecciona: el técnico líder, el supervisor de calidad de
la empresa, o el inspector del cliente.

**Verificaciones en fontanería:**
- Alineación y plomada de tuberías; pendientes de drenaje medidas con nivel de manguera
  o nivel láser.
- Calidad de soldaduras capilares (ausencia de poros, desbordamiento de estaño, color correcto).
- Uniones de PVC con solvente: tiempo de curado respetado, longitud de espiga, limpieza.
- Presencia de soportes en distancias reglamentarias y correcta instalación de abrazaderas.

**Verificaciones en electricidad:**
- Calibre de conductores conforme a lo especificado; correcta identificación por colores.
- Continuidad y resistencia de aislamiento de todos los circuitos instalados (megger).
- Torque de apriete en conexiones de tableros (según especificaciones del fabricante).
- Verificación de polaridad en tomacorrientes y continuidad de tierra de protección.
- Etiquetado completo de conductores y tableros.

**Verificaciones en HVAC:**
- Estanqueidad de ductos según clase especificada.
- Nivel y alineación de unidades manejadoras y equipos.
- Pendiente de bandeja de condensado (mínimo 1% hacia el drenaje).
- Aislamiento completo en superficies frías (evitar condensación superficial).

**No conformidades:** Toda desviación de la especificación se registra en un Reporte de
No Conformidad (RNC) con descripción del defecto, su ubicación, causa raíz y acción
correctiva. El cierre del RNC requiere evidencia de la corrección (foto, nueva medición)
y firma del responsable de calidad. Las no conformidades recurrentes se escalan al gerente
de proyecto para análisis de causa raíz sistémica.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
