title = "Sistemas de Agua Potable y Distribución Interna"

content = """
El sistema de agua potable garantiza el suministro continuo, a presión adecuada y con
calidad sanitaria certificada, a todos los puntos de consumo del edificio. Su diseño
e instalación deben cumplir los reglamentos locales de fontanería y las normas de calidad
del agua vigentes.

**Componentes del sistema:**
- *Acometida:* Conexión desde la red pública hasta el medidor o punto de entrega. Incluye
  válvula de corte municipal y medidor volumétrico.
- *Cisterna/aljibe:* Depósito de almacenamiento enterrado o semienterrado. Capacidad mínima
  regulada según usos y dotaciones por persona y/o área.
- *Sistema de bombeo:* Bombas centrífugas o de presión constante que elevan el agua desde
  la cisterna a la red interna. Se recomienda instalar bombas en paralelo para redundancia.
- *Hidroneumático/presurización directa:* El variador de frecuencia (VFD) regula la velocidad
  de la bomba según la demanda, manteniendo presión constante y ahorrando energía.
- *Tanque elevado:* Alternativa al sistema hidroneumático; proporciona presión por gravedad,
  útil donde se requiere continuidad ante cortes de energía.
- *Red de distribución:* Columnas verticales y ramales horizontales hacia cada aparato. Los
  ramales deben tener válvula de corte accesible para mantenimiento independiente.

**Protección anti-retorno:** Cada punto de conexión a aparatos (inodoros con llenador,
lavadoras, lavavajillas) debe tener válvula antirretorno o vacuum breaker para impedir
sifones contaminantes hacia la red potable.

**Prueba hidrostática del sistema:** Antes de cerrar entrepisos o enchapados, el sistema
se prueba a 1,5 veces la presión de trabajo durante mínimo 2 horas. Se verifica ausencia
de caídas de presión, goteos en uniones y correcta instalación de válvulas.

**Calidad del agua en obra:** Durante la construcción, la red no debe quedar con agua
estancada por períodos prolongados. Al finalizar la instalación y antes de la entrega,
se realiza una desinfección con solución de cloro (mínimo 50 ppm) seguida de enjuague
hasta alcanzar niveles aceptables según la norma local.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
