title = "Sistemas VAV y Fan Coil para Distribución de Aire"

content = """
Los sistemas VAV (Variable Air Volume) y los fan coils son los dos enfoques principales
para distribuir aire acondicionado en edificios comerciales. Cada uno tiene ventajas,
limitaciones y requerimientos de instalación específicos que el técnico MEP debe conocer.

**Sistema VAV (Volumen de Aire Variable):**
El sistema VAV regula el caudal de aire suministrado a cada zona ajustando la apertura
de una caja VAV (damper modulante) según la demanda de enfriamiento de esa zona. El
suministro de aire se mantiene a temperatura constante (típicamente entre 12 °C y 14 °C)
y el volumen varía.

*Componentes:*
- Unidad Manejadora de Aire (UMA) central con ventilador de velocidad variable.
- Cajas VAV (con o sin reheat): modulan el caudal para cada zona.
- Termostato o controlador de zona que envía señal al actuador de la caja VAV.
- Sensor de presión estática en el ducto principal para regular la velocidad del ventilador.

*Ventajas:* Alta eficiencia energética en cargas parciales, control zonal preciso, buena
calidad de aire. *Limitaciones:* Alta complejidad de puesta en marcha, requiere balanceo
cuidadoso del sistema.

**Sistema Fan Coil:**
Un fan coil es una unidad terminal con serpentín de agua fría y/o caliente y ventilador
propio. Recibe agua del chiller (para frío) o de la caldera (para calor) y acondiciona el
aire del espacio directamente. Es simple, flexible y de fácil mantenimiento.

*Tipos:* Cassette (instalado en cielo raso), consola (pared o piso), conducto (conectado
a pequeña red de ductos locales).

*Instalación:* Los fan coils requieren tuberías de agua fría/caliente de ida y retorno,
conexión de drenaje de condensado y circuito eléctrico de control. El nivel del fan coil
debe garantizar pendiente positiva en la bandeja de condensado hacia el drenaje.

**Diferencias clave:** VAV usa aire como fluido de transporte (ductwork extenso); fan coil
usa agua (tuberías pequeñas + unidades locales). Los proyectos grandes frecuentemente
combinan ambos sistemas según la zona del edificio.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
