title = "Eficiencia Energética en Instalaciones MEP"

content = """
Los sistemas MEP representan entre el 40% y el 70% del consumo energético total de un
edificio comercial. La aplicación de criterios de eficiencia energética durante el diseño
y la instalación reduce los costos operativos del cliente y disminuye la huella ambiental
del proyecto.

**Estándares de referencia:**
- *ASHRAE 90.1:* Estándar de eficiencia energética para edificios no residenciales. Define
  requisitos de envolvente, sistemas de iluminación, HVAC y agua caliente. Muchos códigos
  locales latinoamericanos lo adoptan por referencia.
- *LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):* Sistema de certificación ambiental
  que otorga créditos por eficiencia energética, uso del agua, calidad del aire y materiales.
- *EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies):* Sistema desarrollado por el IFC/Banco
  Mundial, popular en mercados emergentes; exige 20% de reducción en energía, agua y energía
  incorporada respecto a la línea base.

**Estrategias en HVAC:**
- Uso de variadores de frecuencia (VFD) en motores de bombas y ventiladores: ahorro del
  20–50% respecto a motores a velocidad fija en carga parcial.
- Recuperadores de energía entálpica en UMAs: recuperan entre el 60% y el 80% del calor
  del aire de extracción.
- Chiller de alta eficiencia (COP > 5,0): especificar según el clima y las horas de operación.
- Control de demanda de ventilación (DCV) mediante sensores de CO₂: reduce el caudal de
  aire exterior en espacios de ocupación variable.

**Estrategias en iluminación:**
- Luminarias LED con una vida útil de >50.000 horas y eficiencia luminosa >100 lm/W.
- Sensores de presencia y fotocélulas para control automático.
- Sistemas de atenuación (dimming) integrados al BMS.

**Estrategias en plomería:**
- Grifería de bajo caudal (aireadores, perlizadores) para reducir el consumo de agua potable.
- Sistemas de recuperación de condensado de climatización para riego o torres.
- Calentadores de agua de alta eficiencia (heat pump water heaters, paneles solares).

**Monitoreo y verificación (M&V):** Tras la entrega, el equipo de gestión energética
del cliente establece una línea base de consumo y monitorea las desviaciones. El técnico
MEP que realizó la instalación puede ser consultado para identificar causas de consumo
anormal detectadas en el BMS.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
