title = "Aislamiento Acústico en Instalaciones MEP"

content = """
Los sistemas MEP son una fuente significativa de ruido e vibración en edificios: el flujo
de agua en tuberías, el ruido de equipos mecánicos (bombas, compresores, ventiladores)
y la transmisión por ductos pueden degradar el confort acústico de los espacios. El
aislamiento acústico adecuado es especialmente crítico en hospitales, hoteles, estudios
de grabación y edificios de oficinas de alta calidad.

**Fuentes de ruido MEP:**
- *Ruido de flujo:* Agua corriendo en tuberías a alta velocidad o cambios bruscos de
  dirección producen turbulencia y ruido. Se controla manteniendo velocidades de flujo
  en el rango recomendado y usando curvas de radio largo en lugar de codos de 90°.
- *Ruido de equipos:* Bombas, compresores, chillers, unidades manejadoras de aire.
  Se controla con aisladores antivibratorios (resortes, cauchos) bajo los equipos y
  en sus conexiones hidráulicas y de ducto (juntas flexibles).
- *Ruido transmitido por ductos:* Los ventiladores generan ruido que se propaga por
  los ductos hasta los difusores. Se controla con atenuadores acústicos (silencers)
  y ductos con doble pared o con forro interior de material absorbente.

**Aisladores antivibratorios:** Toda bomba, compresor y unidad de HVAC se instala sobre
bases con aisladores de vibración: resortes de acero para baja frecuencia o plataformas
elastoméricas para uso general. La eficiencia del aislador depende de que la base sea
suficientemente rígida y pesada.

**Juntas antivibratorias (flexible connectors):** Se instalan en las conexiones hidráulicas
y de ducto de los equipos para evitar la transmisión de vibración a la red de distribución.
En plomería se usan juntas de EPDM o acero flexible; en HVAC se usan conexiones de lona.

**Pases de tuberías en muros y losas:** Las tuberías que atraviesan muros acústicos deben
pasar a través de mangas con relleno de material absorbente (lana mineral) y sellado
elástico (silicón) en todo el perímetro, para impedir la transmisión de ruido de
estructura a estructura (flanking path).

**Evaluación acústica:** En proyectos con requisitos acústicos exigentes, se realiza una
medición de nivel de presión sonora en cada espacio crítico tras el comisionamiento de
los sistemas. Si los valores superan los límites de diseño, se identifican las rutas de
transmisión y se aplican medidas correctivas.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
