title = "Técnicas de Unión y Soldadura de Tuberías"

content = """
La calidad de las uniones entre tuberías determina la estanqueidad, la durabilidad y la
seguridad de cualquier red hidráulica o de gas. El técnico MEP debe dominar las técnicas
de unión específicas para cada material e identificar cuándo una unión no cumple los
estándares y debe rehacerse.

**Soldadura capilar (brazing/soldering) en cobre:**
- Soldering (soldadura blanda): con estaño-plata o estaño-cobre a temperatura <450 °C.
  Para agua potable y drenaje de condensado. Limpieza obligatoria con lija y flux.
- Brazing (soldadura fuerte): con aleaciones de plata (BCuP, BAgX) a temperatura >450 °C.
  Para refrigeración y sistemas de alta presión. Requiere soplete con mayor potencia y
  purga interna con nitrógeno seco para evitar formación de óxidos internos que dañan
  los compresores.

**Termofusión de PPR:**
- Temperatura de fusión: ~260 °C con matriz y mandril calibrados.
- Tiempo de calentamiento y tiempo de unión dependen del diámetro y la temperatura ambiente.
  Seguir la tabla del fabricante sin improvizar.
- Una vez unido, no rotar ni mover la unión hasta transcurrido el tiempo de solidificación.
- Una unión mal hecha (frío, tiempo insuficiente, contaminada) no siempre falla de inmediato;
  puede colapsar bajo presión en el futuro.

**Electrofusión de HDPE:**
- El accesorio de electrofusión tiene bobina de resistencia integrada. La máquina de
  electrofusión aplica corriente controlada según el código de barras del accesorio.
- La tubería y el accesorio deben rasparse para eliminar la capa oxidada y limpiarse con
  alcohol antes de la fusión.
- Usar abrazaderas de alineación durante la fusión y el enfriamiento para evitar movimiento.

**Roscado de acero:**
- El roscado NPT (cónico) se realiza con macho de roscar y tarraja ajustada al diámetro.
  La rosca debe ser limpia, sin rasgaduras. Se aplica cinta de teflón o pasta de sellado
  roscado compatible con el fluido.
- Inspeccionar el número de hilos de rosca fuera del accesorio (2–3 hilos visibles indica
  correcto ajuste para NPT).

**Soldadura de acero negro (SMAW/MIG):** Para redes de agua contra incendios, vapor y
gas industrial. El soldador debe estar certificado (AWS D1.1 o norma local). Se realizan
pruebas radiográficas o ultrasonido en uniones críticas de alta presión.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
