title = "Lectura e Interpretación de Planos MEP"

content = """
La correcta interpretación de planos MEP es una competencia esencial para el técnico
en obra. Un error de lectura puede generar instalaciones fuera de especificación, cruces
con otros sistemas o incompatibilidades con la arquitectura, derivando en costosos retrabajos.

**Tipos de documentos MEP:**
- *Planos de planta:* Muestran la ubicación en planta de tuberías, ductos, bandejas de
  cable y equipos. Incluyen cotas de posición y referencias a detalles.
- *Diagramas isométricos (plomería/HVAC):* Representan tridimensionalmente la red de
  tuberías o ductos; son el principal documento para fabricar y ensamblar spools.
- *Diagramas unifilares (eléctricos):* Muestran la topología del sistema eléctrico,
  capacidades de tableros, calibres de conductores y protecciones.
- *Diagramas de instrumentación y control (P&ID):* Usados en proyectos industriales;
  describen la interacción entre equipos, válvulas, sensores e instrumentos.
- *Detalles constructivos:* Amplían secciones específicas: soportes, cruces de losa,
  sellados, cajas de registro y conexiones a equipos.

**Convenciones de simbología:** Cada especialidad usa símbolos normalizados. Los planos
incluyen una hoja de simbología o leyenda; el técnico debe consultarla antes de interpretar
cualquier elemento no familiar. Las normas ISO 10628, ANSI/ASME Y32 y la norma local
aplican según la empresa de diseño.

**Cotas y elevaciones:** Las tuberías y ductos se identifican con su elevación respecto
al nivel de referencia (N±0.00). La elevación de clave (top) o batea (invert) indica
dónde medir. Verificar siempre si la cota es de eje, de batea o de clave, según lo
especificado en el plano.

**Control de revisiones:** Los planos llevan un recuadro de revisiones. El técnico debe
trabajar siempre con la última revisión aprobada (Rev. vigente). Es responsabilidad del
supervisor de área distribuir actualizaciones y retirar planos obsoletos de obra.

**Solicitudes de información (RFI):** Cuando un plano presenta inconsistencias, falta
información o hay conflicto con las condiciones reales de obra, se genera una RFI hacia
el equipo de ingeniería. No se debe ejecutar trabajo en duda sin respuesta formal.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
