title = "জ্বালানি গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা"

content = """
মেঘনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একমাত্র জ্বালানি হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাস সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা
সরাসরি প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। সরবরাহ ব্যাঘাত প্লান্ট ট্রিপ বা উৎপাদন হ্রাস
ঘটাতে পারে।

**গ্যাস সরবরাহ পথ:**
তিতাস গ্যাসের হাই-প্রেশার ট্রান্সমিশন পাইপলাইন থেকে গ্যাস প্লান্টের গেট স্টেশনে প্রবেশ করে।
গেট স্টেশনে গ্যাস মিটার করা হয়। এরপর গ্যাস প্রেশার রিডাকশন স্টেশন (পিআরএস)-এ চাপ কমিয়ে
২৫ বার (গেজ)-এ আনা হয়। প্রতিটি গ্যাস টার্বাইনের জ্বালানি কন্ট্রোল ভালভ পর্যন্ত পাইপলাইন
বিস্তৃত।

**প্রয়োজনীয় পরামিতি:**
- ইনলেট গ্যাস প্রেশার (পিআরএস আউটলেট): ২৩–২৭ বার (গেজ)
- গ্যাস তাপমাত্রা: ১০–৫০°C (উচ্চ আর্দ্রতায় হাইড্রেট গঠন রোধে প্রয়োজনে হিটিং)
- গ্যাস মান: মিথেন ≥৯৫%, জলীয় বাষ্প সংগ্রহ বিন্দু (ডিউ পয়েন্ট) ≤-৫°C

**গ্যাস লিক প্রোটোকল:**
গ্যাস লিক সনাক্ত হলে (গন্ধ, নিঃশব্দ অ্যালার্ম বা পোর্টেবল ডিটেক্টর রিডিং): এলাকা অবিলম্বে
ত্যালি করুন, ইগনিশন উৎস সরিয়ে নিন, বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করুন, গ্যাস পথ বিচ্ছিন্ন করুন এবং
শিফট সুপারভাইজারকে জানান। গুরুতর লিকের ক্ষেত্রে জরুরি শাটডাউন এবং ফায়ার ব্রিগেড ডাকুন।

**গ্যাস সরবরাহ বাধার ব্যবস্থাপনা:**
তিতাস গ্যাস থেকে সরবরাহ বাধা পেলে প্রথমে কন্ট্রোল রুম অপারেটর তিতাস গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ
কক্ষে যোগাযোগ করবেন। গ্যাস প্রেশার ন্যূনতম থ্রেশহোল্ডের নিচে নামলে টার্বাইন ফুয়েল কন্ট্রোল
সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাটডাউন সিকোয়েন্স সক্রিয় করবে। বিপিডিবির এনএলডিসিকে উৎপাদন
হ্রাসের পূর্বাভাস দিন।
"""

version = "0.0.1"
