title = "الحماية الكاثودية للمنشآت"

content = """
الحماية الكاثودية تمنع التآكل الكهروكيميائي للأنابيب الفولاذية المدفونة. التيار المطبق
يجعل الأنبوب كاثوداً فلا يفقد معدناً. النظم إما تضحية (anodes) أو مثبتة (impressed current).

**نظام التيار المطبق:**
مقوم (rectifier) يحول التيار المتردد لمستمر ويغذي الأنبوب عبر أقطاب مساعدة مدفونة.
راقب جهد الدائرة المفتوحة (OCP) وجهد الدائرة المغلقة (CASP) عند نقاط الاختبار. القيم
المطلوبة تختلف حسب التربة والمعايير (مثلاً -850 mV CSE لمعظم الترب).

**الأنودات التضحية:**
أنودات من مغنيسيوم أو زنك تتآكل بدل الأنبوب. عمرها محدود وتُستبدل دورياً. الفحص
الدوري يحدد الحاجة للاستبدال.

**التداخل:**
الأنابيب القريبة من خطوط أخرى قد تتعارض مع حمايتها. قياسات مسح التداخل تحدد التأثير.
التخفيف عبر وصلات معدنية أو أجهزة توزيع التيار.
"""

version = "0.0.1"
