title = "Refrigerantes: Tipos, Manejo y Regulaciones"

content = """
Los refrigerantes son los fluidos de trabajo en los sistemas de compresión de vapor. Su
correcta selección, carga y manejo es fundamental para la eficiencia del sistema, la
seguridad de los operadores y el cumplimiento de las regulaciones ambientales internacionales.

**Clasificación de refrigerantes (ASHRAE 34):**
- *Grupo A1:* Baja toxicidad, no inflamables (R-134a, R-410A, R-22, R-32 en mezclas).
  Los más comunes en confort; los más seguros para espacios ocupados.
- *Grupo A2L:* Baja toxicidad, inflamabilidad mínima (R-32, R-1234yf, R-1234ze). Nueva
  generación con bajo Potencial de Calentamiento Global (PCG); requieren equipos y
  procedimientos adaptados para su uso seguro.
- *Grupo B2/B3:* Tóxicos e inflamables (amoniaco R-717, propano R-290). Usados en
  refrigeración industrial; requieren sala de máquinas ventilada y detectores de gas.

**Regulaciones ambientales:** El Protocolo de Montreal y sus enmiendas (incluida la
Enmienda de Kigali de 2016) establecen la eliminación progresiva de refrigerantes con
alto Potencial de Agotamiento del Ozono (PAO) y PCG. Los refrigerantes R-22 y R-410A
están siendo reemplazados por alternativas de bajo PCG como R-32, R-454B y R-1234yf.

**Manejo seguro:**
- Los refrigerantes líquidos en contacto con piel causan quemaduras por congelación.
  Usar guantes criogénicos y gafas herméticas.
- Los vapores de refrigerante en espacios confinados pueden desplazar el oxígeno.
  Asegurar ventilación adecuada y usar detector de refrigerante.
- Nunca ventear refrigerante a la atmósfera: es ilegal en la mayoría de países y
  ambientalmente dañino. Recuperar con equipo certificado.

**Carga y recuperación:** La carga de refrigerante se realiza con manifold de servicio
y cilindros certificados. Se verifica la carga correcta por presión de saturación (método
subcooling/superheat) o por peso exacto. La recuperación se realiza con recuperadora
certificada antes de cualquier intervención en el circuito frigorífico.

**Detección de fugas:** Se usan detectores electrónicos de refrigerante calibrados. Las
fugas se cuantifican y registran anualmente; la normativa establece tasas máximas de
fuga permitidas según la clasificación del sistema.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
