title = "Aislamiento Térmico de Tuberías y Equipos"

content = """
El aislamiento térmico en sistemas MEP tiene dos objetivos principales: conservar la energía
del fluido transportado (evitar pérdidas de calor o ganancia de calor no deseada) y prevenir
la condensación sobre superficies frías, que puede provocar daños en estructuras y acabados.

**Materiales de aislamiento más comunes:**
- *Lana mineral (lana de roca o lana de vidrio):* Alta resistencia al fuego, amplio rango
  de temperatura (-200 °C a +700 °C para lana de roca). Se usa en tuberías de vapor,
  agua caliente, ductos de HVAC y equipos industriales.
- *Espuma elastomérica (Armaflex, Aeroflex):* Celda cerrada; excelente barrera de vapor
  para aplicaciones de frío (agua helada, refrigeración). Se adhiere con pegamento
  específico del fabricante; las juntas deben quedar completamente selladas.
- *Poliestireno expandido (EPS) y extruido (XPS):* Para tuberías enterradas y superficies
  planas. El XPS tiene mayor resistencia a la humedad que el EPS.
- *Fibra de vidrio preformada (pipe insulation):* Secciones semicirculares para diámetros
  estándar, con o sin barrera de aluminio. Fácil instalación en tuberías de agua caliente.
- *Poliuretano proyectado o preformado:* Alta densidad y baja conductividad; para tanques,
  cisternas y aplicaciones donde el espacio es limitado.

**Espesor de aislamiento:** El espesor depende del diámetro de la tubería, la temperatura
del fluido, la temperatura ambiente y el objetivo del aislamiento (ahorro energético o
control de condensación). ASHRAE 90.1, Tabla 6.8, proporciona los espesores mínimos para
sistemas de distribución de agua caliente y helada.

**Control de condensación:** En tuberías de agua helada o refrigeradas, la temperatura
superficial del aislamiento debe mantenerse por encima del punto de rocío del ambiente
circundante. El espesor se calcula para la condición más desfavorable de temperatura
y humedad. La barrera de vapor debe ser continua y sin pinchazos o cortes.

**Instalación correcta:** Las juntas longitudinales y transversales deben sellarse con
pegamento o cinta de barrera de vapor. En soportes y abrazaderas, el aislamiento debe
continuar a través del soporte o usar placas de soporte térmico para evitar puentes de
frío o calor. Los extremos abiertos (válvulas, bridas) deben insularse con carcasas
desmontables para facilitar el mantenimiento.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
