title = "Sistemas de Supresión y Detección de Incendios"

content = """
Los sistemas de protección contra incendios forman parte del alcance MEP en la mayoría
de los proyectos comerciales e industriales. Incluyen tanto la detección temprana como
la supresión del fuego, y están estrictamente regulados por normas de seguridad que se
inspeccionan antes de la ocupación del edificio.

**Sistema de rociadores automáticos (sprinklers):** Red de tuberías de acero negro a
presión, con cabezas aspersoras que se activan individualmente cuando la temperatura del
ambiente alcanza el umbral de fusión del bulbo (generalmente 68 °C, 79 °C o 93 °C según
el ambiente). Gobernado por NFPA 13. La instalación incluye válvula de control con alarma
de flujo, manómetros, drenajes de prueba y gabinetes de extinción.

**Tipos de sistemas de rociadores:**
- *Húmedo (wet pipe):* La tubería siempre contiene agua a presión. El más sencillo y
  confiable; no apto para zonas con riesgo de congelamiento.
- *Seco (dry pipe):* La tubería contiene aire comprimido; el agua entra al activarse la
  válvula de diluvio. Para zonas frías o expuestas.
- *Pre-acción:* Requiere señal del sistema de detección más apertura del sprinkler. Para
  salas de servidores y museos donde el agua accidental sería catastrófica.
- *Diluvio (deluge):* Todos los sprinklers están abiertos; se activan simultáneamente
  al recibir señal del detector. Para riesgos de propagación rápida (hangares, plataformas).

**Sistemas de supresión por gas:** En cuartos de equipos críticos (salas de cómputo, cuartos
eléctricos) se usan agentes gaseosos como HFC-227ea (FM-200), Novec 1230 o CO₂ que suprimen
el fuego sin dañar los equipos electrónicos y sin dejar residuo.

**Sistema de detección y alarma (NFPA 72):** Detectores de humo (iónicos, fotoeléctricos),
de temperatura (termostáticos, de tasa de ascenso), de llama y de gas combustible se
distribuyen según el área de cobertura especificada. El panel de alarma recolecta las
señales, las procesa y activa las alarmas audibles/visuales y los sistemas de supresión.

**Pruebas de aceptación:** Antes de la entrega, se realizan pruebas hidrostáticas en la
red de sprinklers (200 psi por 2 horas), pruebas funcionales de válvulas de flujo y alarmas,
y verificación de la cobertura de cada detector según el plano aprobado por el cuerpo de
bomberos u autoridad competente.
"""  # noqa: E501

version = "0.0.1"
