title = "বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা"

content = """
বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা জেনারেটর, ট্রান্সফরমার এবং বাস-বারকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ফল্ট
থেকে রক্ষা করে। সুরক্ষা রিলে ফল্ট সনাক্ত করে এবং সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করে ক্ষতি কমায়।

**জেনারেটর সুরক্ষা রিলে:**
- ডিফারেনশিয়াল প্রোটেকশন (87G): জেনারেটর ওয়াইন্ডিং-এর অভ্যন্তরীণ শর্ট-সার্কিট থেকে সুরক্ষা
- আন্ডার-ভোল্টেজ (27): ভোল্টেজ পতনে ট্রিপ
- ওভার-ভোল্টেজ (59): অতিরিক্ত ভোল্টেজে ট্রিপ
- অ্যান্টি-মোটরিং (32): টার্বাইন ট্রিপের পর জেনারেটর মোটর হিসেবে চালু হওয়া রোধ
- ওভার-এক্সিটেশন (24): আয়রন কোর স্যাচুরেশন রোধ
- রোটর ফল্ট (64R): রোটর ওয়াইন্ডিং আর্থ ফল্ট সনাক্ত

**ট্রান্সফরমার সুরক্ষা:**
- ডিফারেনশিয়াল প্রোটেকশন (87T): ট্রান্সফরমার ওয়াইন্ডিং ফল্ট
- বুকহোলজ রিলে: অভ্যন্তরীণ ফল্টে গ্যাস উৎপাদন সনাক্ত
- ওভার-টেম্পারেচার: অয়েল ও ওয়াইন্ডিং উচ্চ তাপমাত্রায় অ্যালার্ম ও ট্রিপ
- ওভারফ্লাক্সিং: পারস্পরিক প্ররোচনা (ইন্ডাকশন) অতিরিক্ত হলে

**লাইন সুরক্ষা (২৩০ কেভি ফিডার):**
- ডিস্ট্যান্স প্রোটেকশন (21): লাইনে ফল্টের দূরত্ব নির্ধারণ করে ট্রিপ
- ওভারকারেন্ট (50/51): অতিরিক্ত কারেন্টে ট্রিপ

**সুরক্ষা রিলে টেস্টিং:**
সুরক্ষা রিলে বার্ষিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। টেস্টিং-এর সময় সংশ্লিষ্ট কারেন্ট ট্রান্সফরমার
(সিটি) সেকেন্ডারি শর্ট-সার্কিট করতে হবে — উন্মুক্ত সিটি সেকেন্ডারি বিপজ্জনকভাবে উচ্চ ভোল্টেজ
উৎপন্ন করে। সমস্ত রিলে সেটিং পরিবর্তনের আগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অনুমোদন নিন।
"""

version = "0.0.1"
