title = "বৈদ্যুতিক সুইচইয়ার্ড পরিচালনা"

content = """
মেঘনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৩০ কেভি সুইচইয়ার্ড উৎপাদিত বিদ্যুৎকে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার
কেন্দ্রবিন্দু। এখানে ১১ কেভি ভোল্টেজকে ২৩০ কেভিতে রূপান্তরিত করে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি
অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)-এর ট্রান্সমিশন লাইনে সরবরাহ করা হয়।

**প্রধান সরঞ্জামসমূহ:**
- তিনটি স্টেপ-আপ ট্রান্সফরমার (প্রতিটি জেনারেটরের জন্য একটি): ১১/২৩০ কেভি
- ২৩০ কেভি সার্কিট ব্রেকারস ও ডিসকানেক্ট সুইচ
- বাস-বার: ডাবল বাস আর্কিটেকচার
- ক্যাপাসিটর ব্যাংক (রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার ক্ষতিপূরণ)
- সার্জ অ্যারেস্টার ও লাইটনিং প্রোটেকশন

**সুইচইয়ার্ডে কাজের বিধিমালা:**
সুইচইয়ার্ড অঞ্চলে প্রবেশের আগে বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধী পিপিই পরিধান এবং শিফট সুপারভাইজারের
অনুমতি বাধ্যতামূলক। উচ্চ ভোল্টেজ সরঞ্জামের কাছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন — ২৩০ কেভির
জন্য ন্যূনতম ২ মিটার। অননুমোদিত সুইচিং অপারেশন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

**ট্রান্সফরমার পর্যবেক্ষণ:**
- অয়েল তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ ৮৫°C (ওপি), ৯৫°C (ট্রিপ)
- উইন্ডিং তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ ১০০°C (ওপি), ১১০°C (ট্রিপ)
- অয়েল লেভেল: স্বাভাবিক পরিসীমায় রাখুন
- বুকহোলজ রিলে অ্যালার্ম: অভ্যন্তরীণ ফল্ট নির্দেশ করে — তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করুন

**গ্রিড ফল্ট ব্যবস্থাপনা:**
পিজিসিবির গ্রিডে ফল্টের কারণে ফিডার ট্রিপ হলে প্রথমে পিজিসিবির এনওসি (ন্যাশনাল অপারেশন
সেন্টার)-এর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন। অনুমতি ছাড়া গ্রিডে পুনরায় সংযোগ করবেন না।
"""

version = "0.0.1"
