title = "কুলিং সিস্টেম ও তাপ অপচয় ব্যবস্থাপনা"

content = """
মেঘনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্টিম টার্বাইনের কনডেন্সার ও অক্জিলিয়ারি সরঞ্জাম ঠাণ্ডা করার জন্য
মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। কুলিং সিস্টেমের ব্যর্থতা দ্রুত স্টিম টার্বাইন ট্রিপ এবং
কনডেন্সার ক্ষতির কারণ হয়।

**ওপেন-লুপ কুলিং সিস্টেম:**
নদী থেকে পানি কুলিং ওয়াটার পাম্প দ্বারা উত্তোলন করা হয় এবং কনডেন্সার টিউবের মধ্য দিয়ে
প্রবাহিত হয়ে বাষ্পকে তরলে পরিণত করে। গরম হওয়া পানি নদীতে ফেরত দেওয়া হয়। পরিবেশগত
বিধিমালা অনুযায়ী নদীতে ফেরত দেওয়া পানির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ৭°C-এর বেশি হওয়া নিষিদ্ধ।

**কুলিং ওয়াটার পাম্পের পরামিতি:**
- ফ্লো রেট: প্রতিটি পাম্পে ৮,০০০ m³/h
- প্রেশার হেড: ২০ মিটার
- ইনলেট পানির তাপমাত্রা: বর্ষায় ২৫–২৮°C, গ্রীষ্মে ৩২–৩৫°C

**ট্রাভেলিং স্ক্রিন:**
নদীর পানির সাথে আসা শৈবাল, মাছ ও ভাসমান আবর্জনা সরাতে ট্রাভেলিং স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়।
স্ক্রিন ব্লকেজ কুলিং ওয়াটার ফ্লো কমায় — কনডেন্সার প্রেশার বৃদ্ধি পেলে স্ক্রিন পরিষ্কার করুন।

**অক্জিলিয়ারি কুলিং ওয়াটার সিস্টেম:**
লুব অয়েল কুলার, জেনারেটর কুলার এবং পাম্প বিয়ারিং কুলিং-এর জন্য একটি বন্ধ-চক্র (ক্লোজড-লুপ)
অক্জিলিয়ারি কুলিং সিস্টেম রয়েছে। এই সিস্টেমে ডিমিনেরালাইজড পানি ব্যবহার হয় এবং প্লেট হিট
এক্সচেঞ্জারের মাধ্যমে প্রধান কুলিং পানিতে তাপ বিতরণ করা হয়।

**বর্ষা মৌসুমে বিশেষ সতর্কতা:**
বন্যার পানি নদীতে অতিরিক্ত কাদা ও আবর্জনা নিয়ে আসে। স্ক্রিনের ব্লকেজ ঘন ঘন হয়। প্রতি
শিফটে স্ক্রিন পরিদর্শন বাড়ান এবং ফ্লো মিটার রিডিং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।
"""

version = "0.0.1"
