title = "বিদ্যুৎ মান ও ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ"

content = """
বিদ্যুৎ মান (পাওয়ার কোয়ালিটি) বলতে জেনারেটর থেকে গ্রিডে সরবরাহিত বিদ্যুতের ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি
এবং তরঙ্গরূপের স্থিতিশীলতা বোঝায়। নিম্নমানের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন সিস্টেম ও গ্রাহকদের সরঞ্জামের
ক্ষতি করতে পারে।

**ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ:**
প্রতিটি জেনারেটরের অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর (এভিআর) স্ট্যাটারের টার্মিনাল ভোল্টেজ ১১ কেভি
(±৫%) বজায় রাখে। রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার (এমভিএআর) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস ভোল্টেজ সমন্বয় করা
হয়। ২৩০ কেভি বাসে পিজিসিবির ভোল্টেজ লিমিট: ২২০–২৪২ কেভি।

**পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবস্থাপনা:**
পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ লেগিং থেকে ০.৯৫ লিডিং পরিসরে রাখা কাম্য। অতিরিক্ত লেগিং পাওয়ার
ফ্যাক্টর ট্রান্সমিশন লোস বাড়ায়। পিজিসিবির নির্দেশ মোতাবেক রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ করুন।

**হারমোনিক বিকৃতি:**
গ্রিডে অত্যধিক হারমোনিক বিকৃতি (টোটাল হারমোনিক ডিস্টোর্শন বা টিএইচডি) বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি
করে। ট্রান্সফরমার, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এবং পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি)
হারমোনিকের উৎস হতে পারে। এমবিকে-তে হারমোনিক ফিল্টার ইন্সটল করা আছে।

**ফ্রিকোয়েন্সি পর্যবেক্ষণ:**
গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি ৪৯.৫–৫০.৫ হার্জ পরিসরে থাকা উচিত। ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭.৫ হার্জ-এর নিচে
নামলে আন্ডার-ফ্রিকোয়েন্সি লোড শেডিং সক্রিয় হয়। ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্জ-এর উপরে উঠলে
টার্বাইন ট্রিপ হতে পারে।

**মিটারিং নির্ভুলতা:**
ফিডারে ইন্সটল করা মিটার বিপিডিবি-তে শক্তি হস্তান্তরের হিসাব রাখে। মিটারিং সরঞ্জামের ক্রমাঙ্কন
(ক্যালিব্রেশন) বার্ষিক যাচাই করতে হবে। মিটারে ত্রুটি পিপিএ-র আর্থিক নিষ্পত্তিতে প্রভাব ফেলে।
"""

version = "0.0.1"
